50 W. PFEFFER: ` 
brochen, so befindet sich die Klappe in der Stellung d. Die im 
Zimmer zunehmende Wärme veranlasst aber nach einiger Zeit durch 
den Schluss der Kette die elektromagnetische Anziehung eines Ankers 
im Uhrwerk und damit die Ueberführung der Klappe in die Stellung c, 
aus welcher sie nach Unterbrechung des Stromes wiederum in die 
Stellung d geführt wird. Ein Thermometer mit beliebig einstellbarem 
Contact") hat sich vollkommen bewährt. 
Auf diese Weise ist indess eine Temperaturconstanz im Zimmer 
nur dann zu erzielen, wenn der Öfen jederzeit genügend Wärme 
spendet. Um dieses zu erreichen wird die Thür k geschlossen gehalten 
| T wë K 
e, 
Je i a! 
- d 
ji 17 — —— =] 
Ir == == = > 
H 
und alle Luft zu dem Feuerraume durch das Rohr f geführt. Mit 
dem Oeffnen des Deckels bei g wird also die Luftzufuhr und damit 
die Verbrennung gesteigert. Ein solches weiteres Oeffnen wird aber 
durch das Metallthermometer e besorgt, welches aus der aufgemauerten 
Luftkammer hervorsieht. Es ist dieses ein stählernes Quecksilber- 
thermometer mit Capillarschraubenfeder?), dessen Wirksamkeit auf der 
Drehung der Spirale durch die Ausdehnungsenergie des Quecksilbers 
beruht. Gegenwärtig ist die Regulation so eingestellt, dass die aus ` ` 
dem Mantel o hervorströmende Luft 90 bis 100? C. warm ist. Auch  — 
1) Vgl. z. B. Centralblatt für Bacteriologi 
2) Bezogen 
ie. 1889, Bd, V, p. 108. 
von STEINLE und Hanruxe in Quedlinburg, 
