Ein Zimmer mit constanten Temperaturen. 53 
Temperaturen handelt, in dem Wärmezimmer auf und erreiche auf diese 
Weise ein Maximum von Genauigkeit ). 
In den allermeisten Fällen reicht indess die in unserem Zimmer 
gebotene Temperaturconstanz vollständig aus. Zugleich hat unser 
Zimmer den unschätzbaren Vortheil, auch mit sehr grossen Apparaten 
operiren zu können, die in physiologischen Versuchen gar oft solche 
Dimensionen erreichen, dass die grössten der üblichen Thermostaten 
sie nicht aufnehmen können. Da für jeden der gebotenen Temperatur- 
grade eine grosse Fläche zur Verfügung steht, so genügt der Raum 
auch den Ansprüchen eines vielbenutzten Institutes. Um aber in dem 
Zimmer trotz der oft massenhaften Versuche und Culturen eine gute 
Luft zu erhalten, wurde mit Absicht, auf Kosten des Wärmeverlustes, 
für genügenden Luftwechsel gesorgt. Hierbei hilft der Ofen mit, der 
durch die in der Wand befindliche, mit Gaze überspannte Or 
Luft ansaugt. 
Die regulatorische Zimmerheizung wäre freilich einfacher durch einen 
Gasofen zu erreichen gewesen. Da aber Vorversuche ergaben, dass zur 
Erreichung meines Zieles der jährliche Gasconsum (1 cbm = 15 Pfg.) sich 
auf 800 bis 900 Mk. gestellt haben würde, zog ich denn doch die Ofen- 
heizung vor, welche im Jahre einen Aufwand von weniger als 100 Mk. 
erfordert. Unser Ofen verbraucht nämlich durchschnittlich 12 4g Coaks 
in 24 Stunden, welche derzeit 27 Pfg. kosten. 
Die sehr einfache Bedienung des Ofens erfordert nur Morgens und 
Abends ein Auffüllen von Coaks. Gleichzeitig wird das Uhrwerk auf- 
gezogen, das übrigens erst in ungefähr 24 Stunden abläuft. Ohne jede 
weitere Wartung hat der Ofen bis dahin tadellos functionirt. Für 
alle Fälle befindet sich im Wärmezimmer ein Allarmwerk, das in weit 
vernehmbarer Weise meldet, wenn die Temperatur die gewünschten 
Grenzen über- oder unterschreitet. Bislang wurde nur zweimal, und 
das bald nach Beginn des Betriebes, eine solche Meldung erstattet. 
Um auch an warmen Sommertagen genügenden Zug zu unterhalten, 
ist es wichtig, dass die Verbrennungsgase mit hoher Temperatur in 
den Schornstein gelangen?). Deshalb wurde das Abzugsrohr ? direct 
durch die Heizkammer in den Schornstein geleitet. 
Die vortrefflichen Meidinger-Oefen habe ich, wie bei anderer De: 
legenheit erwähnt wurde?), auch benutzt, um in den Arbeitsräumen 
des Leipziger Institutes während Tag und Nacht eine nur wenig 
schwankende Temperatur zu erhalten. Inzwischen wurde die Gleich- 
m Vergl auch Prerrer, Zeitschrift für wissensch. Mikroskopie, 1890, Bd. VII, 
4? Ueber eu der Schornsteine vergl. Burr, Physikal Mechanik, - 
1872, II, 8.4 S 
PFEF EFFER, Le p. 448. An dieser Stelle steht durch einen Druckfehler iger 
Weise 4 0,18 und + 0,15? C., während es + 1,8 vnd + 1,5° 0. heissen muss. 
