XXVI Übersicht der Vorträge niul Demonstrationen. 



geschaltet werden können. Ein concentrisches Doppelkabel 

 von 2 X 60 qmm Querschnitt leitet die Energie nach der 

 Stadt, woselbst auf den getrennt liegenden Stationen Wechsel- 

 strommotore die aufgenommene elektrische Energie in sich 

 drehende Kraftleistung verwandeln und Gleichstrom-Dynamos 

 antreiben. Der gebrauchsfähige Gleichstrom wird alsdann 

 nach Bedarf unmittelbar in das Dreileiter-Leitungsnetz abge- 

 geben oder in zwei Accumulatoren-Batterien ä 130 Zellen 

 aufgespeichert. Der Betrieb des ganzen Elektricitätswerkes 

 schliesst somit zwei Hauptaufgaben in sich: die elektrische 

 Kraftübertragung und Erzeugung und Abgabe des nutzbaren 

 Gleichstromes. 



8) Herr Eysell zeigte am 13. August 1894 eine sehr ge- 

 lungene Photographie eines Blitzes, die er während des letzten 

 heftigen Gewitters hier aufgenommen hatte. 



9) Herr Stadtbaumeister Fabarius leitete eine am 19. No- 

 vember 1893 vorgenommene Besichtigung der Kühlanlage 

 auf dem hiesigen städt. Schlachthofe, und gab an 

 Ort und Stelle die erforderlichen Erläuterungen unter Bezug- 

 nahme auf den von ihm in der Sitzung vom 13. November 

 desselben Jahres gehaltenen Vortrag. Die Kühlanlage auf dem 

 hiesigen Schlachthofe hat einen doppelten Zweck, die fäulnis- 

 sichere Aufbewahrung von Fleisch und die Herstellung von 

 Kunsteis. Für Beides dient als Hülfsmittel Salzwasser (eine 

 20procentige Lösung von Chlorcalcium), das durch ver- 

 dunstendes Ammoniak auf einer niedrigen Temperatur 

 (ca. — 10° C.) gehalten wird und in stetem Ausgleich die 

 Wärme von den abzukühlenden Stoffen, Luft und Eiswasser, 

 aufnimmt und an das Ammoniak abgiebt. 



Das Ammoniak bewegt sich, zunächst flüssig, in Rohr- 

 systemen, die von dem Salzwasser umströmt werden. Es 

 verflüchtigt sich infolge der Wärmeaufnahme , (resp. Kälte- 

 abgabe), gelangt dann in einen Pumpen-Cylinder (Compressor), 

 wo es auf etwa 8 Atmosphären Spannung verdichtet wird. 

 Die dabei entstehende Compressionswärme wird dem Gase 

 durch einen weiteren Apparat, den Condensator entzogen. 

 Dieser besteht aus einem System spiralförmig gewundener 

 eiserner Rohre, über das sich fortwährend kaltes Brunnen- 

 wasser (+ 10 bis 12 ° C.) ergiesst. Bei der gleichzeitigen 

 Verminderung des Druckes sinkt die Temperatur des in den 

 Rohrspiralen fliessenden Ammoniaks bis zu seinem Siede- 

 punkte, und es gelangt flüssig in die erstgenannten Rohre 

 zurück, um den Kreisprocess von Neuem durchzumachen. 



Die Wirkungsweise des kalten Salzwassers ist folgende: 

 Der Apparat zur Kühlung der Luft im Fleischraume ist ein 



