12 MAURICE LUGEON 
la rentabilité des entreprises, il est nécessaire que le nombre de chevaux débités par 
les dynamos soit considérable, et que le régime du débit soit stable d'un bout de l’année 
à l’autre. Il faut encore, pour satisfaire à la consommation irrégulière en lumière, 
posséder une source de force assez souple pour qu'on puisse en modifier à volonté la 
puissance journalière. 
Seuls peuvent satisfaire à ces conditions de grands lacs, ou, à défaut de ces derniers, 
des bassins de retenue créés sur les fleuves par des barrages. 
M. de la Brosse a calculé ce qu'il faudrait emprunter à la retenue créée par le bar- 
rage de Génissiat dans une année particulièrement critique. La fin de l'hiver 1905 ne 
pouvait être mieux choisie. 
Voici l'exemple: 
Du 1° février au ro mars, le débit a été inférieur à 120 mètres cubes, sauf pen- 
dant 7 jours. Pour compenser le déficit quotidien, il aurait été nécessaire d'emprunter 
des quantités variant entre 4 et 26 mètres cubes par seconde. 
On aurait vu la baisse suivante : 
Du 1540 2/4 TÉNPIEL TS SR RE EE 1 mètre 
Dur2h TÉvrier au 12 MALS EC PE NE PRE PEN 2 — 
Du. LMATS AULSIMATS RER RE : Sn — 
Du bimans aie MANS EREEERE irsesessesseseneerenesee 3 m. 96 
A partir du 15 mars, le niveau serait remonté à 332 mètres. Si, pendant ces qua- 
rante jours, le service du dimanche avait demandé la somme réduite de 100 mètres 
cubes par seconde, la baisse n'eût été, le 7 mars, que de. 2 m. 55. 
L'effet de la retenue, montant le débit le plus faible de 94 mètres cubes le 19 février 
1909 à 120 mètres cubes, donne un gain de 22 0/0. 
La chute disponible est variable. Elle sera de 67 mètres aux hautes eaux, de 68 aux 
eaux moyennes et de 69 aux basses eaux. 
Voici quelle sera la puissance disponible calculée sur une moyenne de 9 ans, tou 
jours d’après M. de La Brosse : 
BASSES EAUX | EAUX MOYENNES HAUTES EAUX 
D — TS D — it  — + EE 
| | 
13e « | - o= _ - 
Débit en m° | 1:20 130 190 170 190 220 250 990 90 > 900 
| | , | 
, Q | | ) 9Q 0 ) r ‘ » 
Durée en jours | 10 ANA Ne Crete) e) 23 39 28 03 43 69 
drnice » | 
Puissance nette! + ANT M ENS = les £ UE 
RTE | 99179! 66020! 76179 | 85080! 95090 |110 105 [133 140 | 172 590 |221 900 | 240 900 
en kw. RAS | g2 A ( . 
Une seule fois, dans ces neuf ans, la puissance serait tombée à 57 408 kilowatts, soit 
7ù 000 chevaux. 
Mais si la retenue permet déjà de franchir les mauvais jours, combien mieux per 
mettra-t-elle de franchir la pointe quotidienne. 
Celle puissance minima de 59 000 kilowalts ne sera pas utilisée uniformément pen 
