418 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



Rapport fait, au nom de la section de physique, en réponse a une 

 lettre de m. le ministre de l'instruction publique, des beaux- 

 Arts et des Cultes, sur diverses questions concernant l'établis- 

 sement DES PARATONNERRES SUR LES BATIMENTS DES LYCÉES. (Comptes 



rendus de l'Acad. des Sciences, t. CIII, p. 1109; 1886.) 



Il s'agissait dans la question soumise par le Ministre de l'Ins- 

 truction publique à l'Institut, de l'influence que peuvent avoir sur 

 le fonctionnement des paratonnerres les masses métalliques de 

 diverses natures qui entrent aujourd'hui et d'une manière toujours 

 croissante dans les constructions nouvelles; en effet, par suite 

 des avantages résultant le plus souvent de la substitution du fer 

 au bois, les planchers, les toitures, les escaliers, parfois même 

 les portes et les fenêtres, se trouvent composés de matériaux 

 métalliques bons conducteurs de l'électricité, et présentant parfois 

 des masses continues de dimensions importantes situées à diverses 

 distances des conducteurs du paratonnerre, et certainement 

 appelées à jouer un rôle plus ou moins sérieux dans les phéno- 

 mènes électriques accompagnant les orages. 



Ces parties métalliques des constructions doivent-elles, oui ou 

 non, être reliées par de bons conducteurs électriques avec l'ap- 

 pareil du paratonnerre. La même question se présente d'elle-même 

 pour le réseau intérieur des diverses conduites d'eau, de gaz et de 

 calorifères non expressément désignées dans la lettre qui nous 

 occupe, mais dont il faut prévoir l'existence dans les bâtiments 

 dont il s'agit. 



Ces tuyaux de conduite destinés à porter l'eau, le gaz, la chaleur 

 aux différents étages de l'édifice, doivent-ils également être mis 

 en communication avec l'appareil du paratonnerre ? 



La réponse à faire à ces questions n'a pas paru douteuse à la 

 Commission : oui, il est indispensable, pour réaliser, de la manière 

 la plus prudente, la meilleure préservation des effets de la foudre, 

 d'établir de bonnes communications entre l'appareil du paraton- 

 nerre et toutes les pièces métalliques d'une certaine importance 

 existant à l'intérieur des bâtiments. Ajoutons que, s'il existe sur 

 les bâtiments plusieurs paratonnerres et plusieurs conducteurs, 

 se rendant dans des puits différents, les communications dont il 

 s'agit devront atteindre autant que possible plusieurs des para- 

 tonnerres les plus voisins des pièces métalliques en question. 

 Il peut être utile de rappeler en terminant, que la Commission, en 

 formulant sa réponse dans les termes qui précèdent, a admis 



