Dr. Paulmann. ß7 



Diese Einrichtung hat sich jedoch als überflüssig er- 

 wiesen, da derartige Schwimm Stoffe in unserer Anlage 

 nicht auftreten, indem dieselben durch das starke Gefälle 

 in den Kanälen zerrieben und mit anderen Stoffen be- 

 schwert zu Boden sinken. 



Am Ende der Klärbecken fliesst das Wasser über 

 einen Wehrrücken in den Ablaufkanal, welcher direkt zur 

 Fulda führt. 



Die vorhandenen Becken werden jeden 8 — lOten Tag 

 geremigt und geschieht diese Reinigung in folgender Weise. 



Am Übergang der Einlaufgallerie in die Klärbecken 

 befinden sich bewegliche Schützen, welche während des 

 Betriebes hochgezogen sind und über dem Wasserspiegel 

 stehen. 



Die Schützen werden gesenkt und damit jedes Becken 

 für sich ausgeschaltet. 



Am Ende des Beckens befinden sich desgleichen 

 zw^ei senkbare Schützen von denen der eine linke als 

 Wehrrücken dient und die halbe Breite des Beckens ein- 

 nimmt; dieser Schützen wird, nachdem das Becken eine 

 halbe Stunde ausgeschaltet und das Wasser zur Ruhe 

 gekommen war, langsam gesenkt und kann hierdurch, da 

 das Wasser am Ablaufkanale ungefähr einen Meter tiefer 

 steht, eine grosse Menge klares Wasser dem Ablaufkanale 

 zugeführt werden. 



Dann wird ein zweiter Schützen gesenkt und damit 

 eine Verbindung mit einem unter dem Ablaufkanale be- 

 findlichen Kanäle hergestellt, der das Wasser nach dem 

 unter dem Maschinenhause liegenden Pumpenschachte 

 führt, von dem dasselbe wieder in die Einlaufgallerie 

 übergepumpt wird. 



Nachdem auf diese Weise das Wasser von dem am 

 Boden liegenden Schlamm getrennt ist, wird letzterer 

 durch einen Vakuumkessel der durch eine Rohrleitung 

 mit dem Pumpensumpf im Becken in Verbindung steht 

 abgesogen und nach dem Schlammbecken gedrückt, wo 

 derselbe mit grossen Mengen Strassenkehricht gemischt wird. 



