68 Die Kasseler Kläranlagen 



Damit jede Geruchsbelästigung möglichst vermieden 

 wird, wird der Schlamm vor und nach ' dem Pumpen 

 reichlich mit Atzkalk bestreut. 



Um das gereinigte Becken wieder in Betrieb zu 

 nehmen wird dasselbe von rückwärts zunächst mit ge- 

 klärtem Wasser gefüllt, indem man den nach dem Pumpen- 

 schachte führenden unteren Schieber schliesst, den als 

 Wehrrücken dienenden Schützen des betreffenden Beckens 

 senkt, die Verbindung der Ablaufgallerie mit der Fulda 

 durch einen Schieber zustellt und nun das aus den 4 

 anderen Becken abfliessende Wasser zwingt rückwärts 

 in das gereinigte Becken zu fliessen. 



Aus der Zeit, welche bis zur Füllung des Beckens 

 nötig ist, lässt sich dann leicht die Durchflussgeschwindig- 

 keit berechnen. 



Ein weiterer Vorteil liegt bei dieser Füllung noch 

 darin, dass das gereinigte Becken nach Oefifnung des 

 vorderen an der Einlaufgallerie befindlichen Schützens 

 direkt in Thätigkeit treten kann, da das zuströmende 

 Wasser ein gefülltes Becken vorfindet. 



Die sich in der Einlaufgallerie ansammelnden Schmutz- 

 massen werden nach der Reinigung des letzten, fünften 

 Beckens in der Weise entfernt, dass zunächst einmal die 

 vorderen Schützen der vier ersten Becken geschlossen 

 und der Zulauf des Kanalwassers oberhalb der Anlage 

 abgesperrt wird. 



Dann wird der vordere Schützen des fünften Beckens 

 gehoben und die Ablagerungen werden nach Oeffnung 

 des Schiebers durch die dahinter angestauten Kanalwässer 

 in das fünfte Becken geschlämmt. 



Sollten noch kleinere Mengen liegen geblieben sein, 

 so wird der vordere Schützen des ersten Beckens gehoben 

 und werden die letzten Reste durch den Rückstrom in 

 das fünfte Becken übergeführt. 



Die im fünften Becken angesammelten Schlamm- 

 massen werden dann in der vorhin erwähnten Weise vom 

 Wasser getrennt und auf die Schlammbecken gepumpt. 



