I 



I 



l 

 I 



f 



— 153 — 



minée ferait conslammcnl passer, dans ces tuyaux de métal, excellents 

 conducteurs, l'air froid du dehors, et ils deviendraient alors de puis- 

 sants réfrigérants. Si, pour éviter ce grave inconvénient, on songeait à 

 placer la prise d'air du foyer dajis la serre même, on y appellerait 

 l'air extérieur et le résultat serait pire encore. On est donc forcé de 

 renoncer aux avantages des tuyaux métalliques comme conduits de fumée 

 et de s'en tenir à la terre cuilc, que la chaleur traverse difficilement et 

 qui en laisse perdre la plus grande partie, mais qui, du moins, la 

 repartit un peu moins mal et la conserve plus longtemps. 



Les calorifères à l'air chaud , que l'on emploie très-communément 

 dans les hahitalions et surtout dans les étahlissemcnts puhlics, ont tous 

 les inconvénients (pie nous venons de signaler. Ce ne sont en effet que 

 des fourneaux où l'on chauffe de l'air à un haut degré pour l'intro- 

 duire ensuite au moyen de tuyaux et de bouches de chaleur. C'est 

 méconnaître les lois de la physique et celles de l'hygiène des plantes, 

 que de vouloir les soumettre à ce régime d'air suréchaufîé et excès 

 sivement sec. 



On a proposé divers moyens d'humidifier l'air au sortir de ces ca- 

 lorifères avant qu'il s'introduise dans la serre, ils n'ont pas réussi. Pour 

 ceux qui jugeaient utile la solution de ce problème, nous renvoyons aux 

 calculs (juc nous avons donnés ailleuis; il faudra les compléter comme 

 suit : 



La serre supposée contient, dans sa capacité de i2o mètres cubes 

 d'air, plus d'un litre d'eau en vapeurs. Si on la chauffe par un calo- 

 rifère à air, il faudra dix bouches de chaleur au moins, ayant une 

 section de 0™"-,01, équivalant à un carré de 40 centimètres de côté. On 

 peut évaluer à un mètre par seconde la vitesse de l'air à sa sortie; le 

 produit des dix bouches sera donc de 6 mètres cubes par minute et de 

 8G40 mèlres cubes en 24 heures. A ce compte l'atmosphère de la serre 

 sera renouvelée plus de Gl) fois dans le même temps, et il y aura une 

 dépense d'eau de près de 72 litres pour la maintenir au degré de satu- 

 ration. 



Il arrivera aussi que l'air, an lieu d'entrer à — 5" sera à — iO", 

 à — io"; qu'il faudra le chauffer non-seulement à -t-15" mais à -t-18" ou 

 au-delà. Les quantités d'eau consommées croîtront proportionnellement, 

 et on devra être en mesure, non-seulement de les fournir, mais de les 

 faire absorber pendant le trajet que l'air parcourra depuis le fover 

 jusqu'à sa sortie dans la serre. 



Les calorifères à air chaud n'ayant pas répondu aux espérances de 

 quelques personnes, le chauffage par la vapeur tendant à disparaître 

 complètement, à cause de la grande dépense d'établissement et de la 

 difficulté d'en faire usage, il n'y a plus réellement que deux systèmes de 

 chauffage usités : le thermosyphon cl le fourneau avec conduit de fumée 

 en maçonnerie. 



