— 154 — 



Ces deux syslèmcs ne sont pas en eoncurrence ; le premier est infini- 

 ment supérieur au serontl, niais il n'est pas toujours ap{)licable : et la 

 graniie ciiirérenee des Irais trélablissenienl l'ait souvent cneorc reeourir 

 au moins bon. 



Tn tberinosyplion bien construit ehaulTc raj)idement et plus ccono- 

 niiciuemenl (pie l'autre s}slènie; il ebauffe par des surfaces à lenipéra- 

 lure basse ou moyenne plutôt qu'élevée, n'altère point l'air et ne le 

 dessècbe que j)eu. Il répand sa cbaleur aussi également qu'on le désire ; 

 n'encombi'e pas les serres, ])eriuet d'établir le foyer au loin, ordinaire- 

 ment dans le sous-sol, il conserve plus longtemps la cbaleur après le 

 foyer éteint, l'eau des tuyaux ne se refroidissant que lentement et au 

 profit de la serre, tandis que dans l'autre système les tuyaux sont re- 

 froidis par l'air du debors que la cbeminée continue à y appeler après 

 que le feu a cessé de brûler. Enfin, la direction et l'alimentation de 

 l'appareil n'offrent aucune difficulté. 



Il n'y aurait donc jamais à hésiter entre les deux systèmes si la 

 question d'économie n'intervenait en faveur du moins bon. 



Dans les deux cas la dépense de construction est à peu près la même. 

 Mais ensuite il faut, d'un côté, une chaudière et des tuyaux de métal, et 

 de l'autre, une construction en carreaux de terre cuite. Ce conduit de 

 fumée, maçonné avec soin, en bons carreaux de 25 centimètres au 

 moins de largeur, posés en bas sur des dés de briques, coûte au plus 

 5 fr. oO le mètre courant, soit pour une serre de 10 mètres, à un ver- 

 sant, la longueur de trois faces, ou 25 mètres, au prix de 85 fr. 50 c. 



Si l'on préfère chauffer à l'eau, il faudra d'abord une chaudière en 

 cuivre rouge ou de tôle de fer. En la supposant de la forme la plus 

 simple et de la dimension rigoureusement nécessaire, elle coûtera en 

 cuivre, avec les accessoires, environ 250 francs. Il y faudra joindre des 

 tuyaux d'ascension et de retour et tous ceux nécessaires au chauffage, 

 plus un bassin d'alimentation, tuyau et robinet de décharge, etc. Les 

 tuyaux en général peuvent être en cuivre, en fonte de fer ou en zinc. 

 On leur donne habituellement 10 centimètres de diamètre, et leur lon- 

 gueur se proportionne aux dimensions de la serre combinée avec la 

 chaleur à obtenir. 



La serre supposée, si c'est une serre froide, aura besoin de 2 tuyaux 

 faisant tout le tour, soit pour 4 faces 10 10 -h 4 4 = 28 mètres X 2, 

 total 56 mètres courant, plus 10 mètres encore pour monter de la 

 chaudière et y redescendre, pour les coudes, etc. Ensemble 66 mètres 

 de tuyaux. 



Les tuyaux de zinc N° 16 coûtent environ 3 fr. 50 le mètre, ci 251 fr. 

 Il faudra encore des planchettes et des crochets de support, place- 

 ment, etc. 



Mettons en nombre rond .... fr. 300 



Chaudière. ........ » 250 



Dépense totale . . . . fr. 550 



