— 156 - 



pense les perles d'iuimulité ri^sullant du rcnouvcllcincnt de l'air ; 4" en 

 liillaiil le initMix possible tous les joiuls et fissures, afin que les perles 

 d'air ehauil soient réduites au niiniiuuin. 



Si l'on ehauiïail par le même procédé de peliles serres tempérées ou 

 eliaudes, les mêmes précautions seraient prises, mais plus rigoureuse- 

 ment encore, surtout celles qui ont pour bul d'humidifier l'air. 



Nous venons d'énoncer en passant un principe important et dont 

 la démonstration doit être faite : « On ne doit pas chaulFer une serre 

 « avec de faibles surfaces de chauffe à haute température, mais avec de 

 « tarifes surfaces modérément chaudes. » Si la température nécessaire 

 à une serre peut être obtenue au moyen de tuyaux offrant une surface 

 totale de 10 mètres carrés, élevés à 100 degrés, on obtiendra la même 

 température ou à peu près en employant une surface de chauffe double, 

 tenue à 50" seulement. Mais dans le premier cas le calorifère ne sera 

 en contact direct (;u'avec une petite quantité d'air auquel il commu- 

 niquera une haute chaleur. Cet air deviendra desséchant et malsain 

 pour les plantes qui seront sur son passage, et sa légèreté spécifique le 

 fera s'échapper par toutes les fissures. Dans le cas de larges surfaces 

 chauffées moitié moins, une plus grande quantité d'air sera en contact, 

 mais elle n'y acquerra qu'une chaleur moyenne, se mouvra moins 

 rapidement, tendra moins à s'échapper et n'aura pas, à beaucoup 

 près, les mêmes propriétés desséchantes. 



Si l'on adopte le conduit de fumée en maçonnerie, comme principal 

 moyen de chauffage, on peut, avec la même dépense de combustible, 

 obtenir de bien meilleurs résultats, en combinant avec l'appareil, un 

 petit thermosyphon très-peu coûteux, et voici comment. 11 se produit à 

 la voûte des fourneaux, une chaleur très-élevée, contre laquelle on doit 

 se défendre suivant qi*e nous l'avons vu, en la recouvrant d'une cer- 

 taine épaisseur de maçonnerie. Cette chaleur est en grande partie perdue. 

 On l'utilise parfaitement au contraire, en plaçant dans la voûte du 

 foyer, exposée à la plus grande ardeur du feu, une petite chaudière en 

 cuivre, offrant une surface de quelques décimètres carrés, avec un tuyau 

 de zinc ou de cuivre partant de cette bouilloire et y revenant après avoir 

 parcouru la serre. En utilisant ainsi une partie de la chaleur perdue, on 

 ne fait pas seulement une économie de combustible, on diminue encore 

 les inconvénients du chauffage principal, puisqu'on peut modérer la 

 température des conduits et envoyer plus de chaleur aux extrémités. 

 Ici le chauffage à circulation de fumée est le principal el le thermo- 

 syphon l'accessoire. Lorsqu'on possède un thermosyphon complet rien 

 n'empêche, la disposition des lieux s'y prêtant, de faire l'inverse en 

 menant par la serre les produits de la combustion, au lieu de les faire 

 passer directement dans la cheminée. On ne fera cependant pénétrer 

 dans la serre ni le foyer, ni les parties voisines. Ce n'est pas préci- 

 sément là un perfectionnement; un bon thermosyphon devant suffire à 



