~ 322 — 



Les chaudières peuvent être construites soit en cuivre, soit en fonte, 

 soit en tôle. Le cuivre s'échauffe vite et dure longtemps, mais il ne 

 résiste pas aux effets de certains charbons sulfureux. La fonte a son 

 mérite, mais elle est lourde et s'échauffe moins vite que le cuivre. 

 Enfin les chaudières en tôle rendent d'excellents services, si elles sont 

 bien rivées et si le métal est d'une épaisseur suffisante. 



Dans les appareils où la circulation est bien établie, l'incrustation 

 des chaudières se produit rarement. Elle est fréquente dans celles 

 dont les parois sont trop rapprochées et, bien que l'eau s'y échauffe 

 très promptement, il est prudent de n'employer que des chaudières 

 dont les parois soient distantes d'au moins 5 centimètres. Si l'on 

 emploie les chaudières tubulaires, les tubes devront avoir au moins 

 ô centimètres de diamètre intérieur et ils devront être visités sans 

 grande difficulté. 



Lorsqu'on chauffe plusieurs serres avec un même appareil ou lors- 

 qu'on ne peut donner aux tuyaux qu'une très faible pente, ou bien 

 encore lorsque ceux-ci ont un grand développement en longueur, on 

 assure la circulation en employant une certaine pression au moyen 

 d'un appareil disposé de façon à ce que l'eau, partant de la chaudière, 

 arrive directement dans un réservoir en forme de tambour, d'où elle 

 se distribue par les divers tuyaux de départ. Ce réservoir, dont la 

 dimension varie suivant celle du chauffage, est placé à une certaine 

 hauteur. Il est muni d'une soupape ou d'un tuyau par où l'eau peut 

 s'écouler lorsqu'elle se dilate outre mesure. On y adapte un tube en 

 verre qui permet de se rendre compte du niveau de l'eau. Ce réservoir 

 sert, en même temps, à alimenter l'appareil. Dans un thermosiphon 

 bien établi, les pertes causées par l'évaporation sont très minimes. 



Passons maintenant aux tuyaux. 



La quantité de tuyaux à employer dépend de la dimension des locaux 

 à chauffer et de la température que l'on veut y obtenir. Il est préfé- 

 rable d'employer plus de tuyaux que le nombre strictement nécessaire, 

 afin de ne pas devoir les surchauffer, ce qui est toujours nuisible aux 

 plantes, surtout à celles qui en sont rapprochées. 



On fabrique des tuyaux de formes variées. On en a essayé de forme 

 ovale, placés soit dans le sens de la largeur, soit dans le sens de la 

 hauteur; on en a employé qui avaient la forme d'un U, dans la conca- 

 vité desquels on versait de l'eau pour obtenir de l'évaporation. Il a été 



