— 324 — 



ment par le premier ouvrier venu. Quant aux joints à manchons, lûtes 

 au mastic de fer, je ne puis les conseiller. En cas d'accident, il est pres- 

 que impossible d'enlever un tuyau sans briser ou, tout au moins, sans 

 endommager les tuyaux voisins. Le mastic de fer acquiert la dureté de 

 ce métal avec lequel il fait corps et on ne peut le détacher qu'à grands 

 coups de marteau. 



Dans les tuyaux en cuivre, il est prudent d'éviter les soudures, sur- 

 tout près de la chaudière. 



Pour les raccords et les pièces courbes, on donne la préférence au 

 cuivre. Les raccords en fonte sont difficiles à établir. Nous avons vu 

 employer des raccords en plomb qui résistaient assez longtemps mais 

 qui finissaient par se déformer. 



Il est indispensable de placer soit des robinets de purge, soit des 

 tuyaux d'aérage, à la partie supérieure des courbes, ainsi qu'au point 

 le plus élevé de chaque tuyau. La moindre quantité d'air qui reste dans 

 l'appareil suffit pour entraver la circulation. Si Ton emploie des tuyaux 

 d'aérage, leur extrémité doit dépasser la hauteur du réservoir d'alimen- 

 tation. 



Le tuyau partant de ce réservoir et destiné à alimenter l'appareil 

 doit communiquer avec un tuyau de retour ou directement avec le bas 

 de la chaudière. 



Afin de déterminer la surface de chauffe nécessaire pour maintenir 

 dans les serres une température fixée, il existe des formules mathéma- 

 tiques plus ou moins exactes. Certains calculateurs ont pris pour base 

 le cube d air à chauffer. Il est reconnu que cela ne suffit pas. Il faut en 

 même temps tenir compte de la manière dont les serres sont con- 

 struites, de leur encaissement dans le sol, de la dimension et de l'épais- 

 seur du vitrage, de la matière, bois ou fer, employée. Il vaut donc 

 mieux se baser sur des données résultant d'observations ou d'expé- 

 riences pratiques. 



Je citerai comme telles les suivantes : 



Pour les serres placées au niveau du sol ou peu enterrées, où l'on veut 

 obtenir une différence de 15° c. entre la température intérieure et la 

 température extérieure (l'eau étant chauffée à 75^-85" c), il faut que la 

 surface des tuyaux représente 1/6 de la surface du vitrage. Cette sur- 

 face est suffisante pour les serres froides, par les fortes gelées des 

 hivers ordinaires. 



