DEL PKOF. GALILEO FERRARIS 129 



(Segue) ESPEKIENZE DEL SIGNOR UZEL 



PRIMARIO 



SECONDARIO 



r- 





100 



t V 



iv 







i 



V 



iv 



i' 



V 



t V 







il 



Grande colonna co 



'legata 



in 



tensione. 











12. 13 



23.4 



283. 



84 



12 



.02 



15 





180 



30 



1 



.24 



63 



52 



» 



31.4 



380 



88 



12 





24. 





288 





2 





75 



62 



> 



53. 



642. 



89 



11 



.83 



45. 





532 



35 



3 



.80 



82 



81 





70. 



849. 



10 



11 



.73 



65. 





762. 



45 



5 



.50 



89. 



80 





93. 



1128. 



09 



11 



.58 



87. 





1007. 



46 



7 



53 



89. 



31 





107. 



1297. 



91 



11 



.30 



102. 





1153. 



62 



9 





88. 



88 





126. 



1528. 



28 



11 



. 13 



119. 





1324. 



47 



10 



60 



86. 



66 



» 



145. 



1758. 



85 



10 



.95 



138. 





1511. 



10 



12 



60 



85. 



35 







Grande colonna in 



quantità per dm. 











12. 13 



43. 



52. 



16 



23 



50 



17. 





399. 



5 



0. 



72 



76. 



59 



» 



88. 



106. 



74 



22 



47 



40. 





898. 



8 



1. 



80 



84. 



21 





114. 



138. 



28 



21 



97 



54. 





1186. 



4 



2. 



40 



85. 



79 





149. 



180. 



74 



19 



65 



70. 



40 



1383. 



4 



3. 



50 



76. 



54 



» 



168. 



203,. 



78 



17 





80. 



50 



1368. 



5 



4. 



70 



67. 



16 



In questa tabella i, o rappresentano i valori medii in ampère ed in volt della 

 intensità della corrente primaria e della differenza di potenziali sui due morsetti della 

 spirale primaria, misurati coli' elettrometro di Mascart e coli' elettrodinamometro di 

 Siemens ed Halske ; i\ v rappresentano le medesime grandezze misurate nel mede- 

 simo modo sul circuito secondario; r' — />' è la resistenza, in ohm, della parte esterna 

 del circuito secondario. 



Le considerazioni teoriche svolte nella prima parte del presente lavoro fanno evi- 

 dente che tutti i descritti procedimenti, tanto quelli fondati sull'uso dell'elettrometro 

 e dell'elettrodinamometro, quanto quelli più g-rossolani, che abbiamo denominato 

 procedimenti industriali, furono studiati partendo da una idea inesatta, e vennero 

 quindi malamente interpretati. 



Serie II. Tom. XXXVII. r 



