132 RICERCHE SUL GENERATORE SECONDARIO GAIJLARD E GIBBS 



recchi non fossero adoperati come strumenti di misura. Assecondando un desiderio 

 de' miei coUeo^hi della Giurìa internazionale, io mi studiai di far servire alle deter- 

 minazioni, come unico strumento di misura, un calorimetro, strumento contro il 

 quale non esistevano le obbiezioni che si potevano sollevare e si erano sollevate 

 contro l'uso degli strumenti suaccennati. 



E non potendo escludere completamente l'uso dell'elettrometro e dell'elettrodina- 

 mometro, disposi però le cose in modo che tali strumenti non dovessero servire diretta- 

 mente a fare misure, ma servissero unicamente quali mezzi per riconoscere la costanza 

 di una media diflTerenza di potenziali e del medio valore della intensità di una corrente. 



Questa di non richiedere l'uso di altro strumento di misura che di un calori- 

 metro è la principale particolarità del nuovo metodo, e se si fa astrazione dalle mo- 

 dificazioni che l'impieg-o del nuovo strumento di misura doveva inevitabilmente in- 

 trodurre nella condotta delle esperienze, il metodo si riduce, nel principio, ad uno 

 di quelli di cui abbiamo dianzi parlato. 



Nella sostanza esso è il seg-uente : si misura per mezzo di un calorimetro la media 

 dei quadrati della intensità della corrente secondaria, media che moltiplicata per la 

 resistenza misurata del circuito secondario, dà la quantità di energia svolta nell'u- 

 nità di tempo nel circuito secondario medesimo. Tolto allora dal circuito l'apparecchio 

 di Gaulard, gli si sostituisce una resistenza priva di seltìnduzione, della quale si fa 

 variare il valore fino a tanto clie si abbia fra le sue due estremità, con una mede- 

 sima intensità di corrente, una media differenza di potenziali uguale a qtiella che 

 prima si aveva fra le estremità della spirale primaria; con una misura calorimetrica 

 fatta col medesimo calorimetro dianzi adoperato si determina allora la media dei 

 quadrati della intensità della corrente primaria, media che, moltiplicata per la resi- 

 stenza misurata, dà il valore dell'energia che questa trasforma in calore. La resi- 

 stenza inserita nel circuito primario al posto del generatore secondario è quella che 

 nella teoria abbiamo detto r,, e quindi la quantità di energia calcolata nel modo su 

 detto è quella che dicevamo Q. Dividendo per questa l'energia misurata nel circuito 

 secondario si ha m; dividendo l'elevazione di temperatura del calorimetro nel primo 

 esperimento per quella ottenuta nel secondo si ha il rapporto dei medii quadrati della 

 intensità delle due correnti; e siccome si hanno anche le resistenze r' del secondario, 

 ed r, sostituita al primario, cos'i si posseggono tutte le grandezze che figurano nelle 

 nostre equazioni, e si ha quindi quanto basta per uno studio completo dell'apparecchio. 



Quando io intraprendeva le mie esperienze non aveva ancora pensato a svolgere 

 le considerazioni teoriche che ho esposto in questo lavoro. Quindi il mio piano mi- 

 rava essenzialmente alla determinazione di m. Tuttavia si vedrà che le esperienze 

 possono eflfettivamente somministrare tutti i dati di cui si può avere bisogno; ed io 

 penso che i miglioramenti, che sono parecchi ed importanti, che altri potranno in- 

 trodurre in esse, consisteranno nei particolari degli strumenti e non nel principio. 

 Un procedimento radicalmente diverso si potrebbe avere soltanto quando si ricorresse 

 ad una misura diretta dinamometrica del lavoro assorbito dal generatore secondario. 

 Ora una tale misura non si può sempre eseguire colla voluta esattezza e non si sarebbe 

 per esempio potuto eseguire nel caso delle mie esperienze ove la macchina dinamo- 

 elettrica servente ai generatori secondarli era di tale potenza da poter assorbire ses- 

 santa cavalli, e riceveva il movimento da una motrice a vapore di oltre a 140 ca- 

 valli, la quale attivava contemporaneamente molte altre macchine. 



