1(32 RICERCnE SUL GENERATORE SECONDARIO GAULAED E GIBBS 



Per farci un'idea dei valori che può prendere questa frazione quando h è diverso da 1, 

 diamo successivamente a k i valori 



0,99 , 0,98 , 0,95 , 0,90 ; 



troviamo che la detta frazione diventa successivamente : 



0,933 , 0,930 , 0,908 , 0,889 . 



Ciò dimostra che basta che le due forze elettromotrici ag'enti sulle due spirali 

 secondarie presentino Tuna rispetto all'altra una diflFerenza dell'uno, del due, del 

 cinque, del dieci per cento per fare che il rapporto dell'energia esterna utilizzabile 

 all'energ-ia totale si abbassi del 6,7, del 7, del 9, del 16 per cento al disotto del suo 

 valore massimo. 



Ora se, come nelle esperienze eseguite coll'elettrometro o col calorimetro, si va- 

 luta l'energ-ia prodotta nel circuito secondario deducendola da quella svolta nel 

 circuito esterno, che è la sola che si possa misurare, il coefficiente di rendimento 

 deve trovarsi diminuito nel rapporto di X ad x. 



Siccome il calcolo che abbiamo fatto si riferisce al caso di correnti continue, così 

 noi non possiamo asserire che efifettivamente la perdita di elfetto utile che può aver 

 luogo nel generatore secondario in causa della ineguaglianza delle condizioni delle 

 spirali indotte abbia esattamente i valori numerici che abbiamo valutato; ma le con- 

 siderazioni fatte bastano per farci intravedere che tale perdita potrebbe in alcuni casi 

 essere considerevole. 



E siccome i generatori secondarli sono specialmente destinati a funzionare col- 

 legati in quantità, così alle considerazioni su riferite si dovrà avere molto riguardo 

 nella costruzione e nell'uso degli apparecchi. 



Se la differenza tra le forze elettromotrici agenti sulle spirali secondarie riunite 

 in quantità fossero considerevoli, potrebbe anche accadere che al danno risultante • 

 dalla diminuzione del coefficiente di rendimento si sovrapponesse quello ancor più 

 grave di una produzione di calore nell'interno dell'apparecchio, la quale potrebbe 

 nuocere alla durata del medesimo ed alla regolarità del suo funzionamento. 



Probabilmente si troverà la via migliore per evitare tali inconvenienti rinun- 

 ziando a collocare più spirali secondarie su di una mede.^ima colonna, e collegando 

 invece in quantità più generatori secondarli distinti, nei quali si sia cercato di otte- 

 nere e si sia preventivamente verificata la più perfetta uguaglianza praticamente 

 ottenibile. 



.§ IH". 



Sulla potenza del generatore secondario. 



Nello studio teorico che abbiamo fatto precedere alla descrizione delle esperienze 

 abbiamo veduto come si possa calcolare l'energia che per una data intensità media 

 della corrente primaria un generatore secondario può svolgere sia nell'intiero cir- 



