DEL PROF. GALILEO FERRARIS 



165 



industriali, quanto è importante avere buoni coefficienti di rendimento, altrettanto 

 è utile ottenere con piccoli apparati i massimi effetti, così si può dedurre dai risul- 

 tati precedenti che probabilmente il mig-lior modo di adoperare nelle applicazioni 

 pratiche un g-eneratore secondario ug"uale a quello che noi abbiamo sperimentato 

 consiste nel farlo funzionare con una resistenza r' del circuito secondario ug"uale a 

 circa 22 o 23 ohm. 



Invece nei tentativi di applicazione pratica finora fatti dal sig-. Gaulard l'appa- 

 recchio venne solitamente adoperato con un circuito secondario di resistenza ug-uale 

 ad otto od a dieci ohm solamente. Questa è una conseg^uenza della falsa interpreta- 

 zione deg-li esperimenti, la quale aveva condotto tutti g'ii sperimentatori e l'inven- 

 tore stesso alla idea erronea che il coefficiente di rendimento dell'apparecchio fosse 

 v'i! r'—p' 



uffuale a — , ossia ad — -—^ -, e ohe quindi esso avesse il massimo valore per 

 VI r' . 



una resistenza del circuito secondario compresa fra i 5 ed i 6 ohm. 



Per r'=10 ohm la seconda delle formole (38') dà 



=8,10 ohm . 

 Quindi per -^=12 ampère essa dà 



|/2" 



q'=ll 66 voltampère per 1 ; 



il che vuol dire che l'apparecchio dà nella parte esterna del circuito secondario 



. , , 1166 

 1 energia equivalente a , ossia a 



1,58 cavalli . 



Siccome il coefficiente di rendimento esterno effettivo (v) per r' = 10, secondo la 

 tabella data al § 11", è ug-uale a 0,93, così l'energ'ia assorbita dall'apparecchio è 



equivalente a -tt^, ossia a 



1,70 cavalli . 



L'apparecchio assorbirebbe l'energ-ia equivalente a 1,80 cavalli se lo si attivasse 

 con una corrente primaria di intensità media ng-iiale a circa 12,3 ampère. Ed effet- 

 tivameute il sig-. Gaulard faceva abitualmente assorbire dal g-eneratore secondario 

 del tipo sperimentato l'energ'ia di circa 1,80 cavalli adoperando una corrente, che, 

 misurata grossolanamente con un elettrodinamometro di Siemens, presentava una 

 intensità media alquanto superiore a 12 ampère. 



Influenza della struttura del nucleo sulla potenza delV apparecchio . — Ho 

 avuto occasione di far notare che l'apparecchio, sul quale io ho eseg-uite le espe- 

 rienze caloriraetriche, e quello sul quale il sig-. Uzel fece le sue misure per mezzo 

 dell' elettrometro diflFerivauo 1' uno dall' altro unicamente perchè il primo aveva 

 un nucleo di leg-no rivestito di uno strato di fili di ferro, mentre l'altro aveva 

 un nucleo costituito interamente da un fascio di fili di ferro. Quest'ultima era la 

 struttura del nucleo primitivamente adottata dal sig. Gaulard ; l'altra invece costi- 

 tuiva una innovazione introdotta dall'inventore collo scopo di diminuire le correnti 

 di Foucault e migliorare con ciò le condizioni del generatore secondario. 



