Die Kanal- und Ofenheizungen. 



53 



man mit derselben ein wenig nachlassen, ja man kann ohne zu grosses 

 Wagniss nicht nur ganze Strecken des Kanals in wagerechter Richtung 

 fortführen, sondern sogar bei sehr starker Feuerung und sehr guter 

 Schornsteineinrichtung denselben niedersteigen oder fallen lassen. Doch 

 bleiben dergleichen Abweichungen von der Steigung immer gewagt und 

 wenn man nicht durch ganz besondere Umstände dazu gezwungen ist, 

 thut man sehr wohl, sie zu unterlassen und den Grundsatz fest zu halten, 

 dass: je mehr Steigung man dem Kanal giebt, um so mehr der 

 Zug der Feuerung gesichert ist. 



Die niedrigste Steigung, auf die man bei sonst regelrechter Anlage 

 einer guten Heizanlage noch mit voller Sicherheit rechnen hann, ist, 

 dass man den Kanal auf jede 10 lfd Fuss D d c sich um 3" erheben 

 lässt; doch wird auch selbst diese Steigung bei einer Kanallänge, die 

 60 Fuss übersteigt, schon sehr zweifelhaft. 



Da der Kanal der Haupterwärmer des zu erheizenden Raumes ist, 

 so hat man vorzüglich darauf zu sehen, dass er der Luft die grösstmög- 

 lichste Fläche darbietet, die von ihr umspielt werden kann; man muss 

 ihn also mit all seinen Seiten so frei wie möglich legen. 



Der Kanal nimmt seinen Anfang im Munde des Wolfes. Diese 

 Stelle wird, da sie in unmittelbarer Nähe der Feuerung liegt, auch noch 

 sehr stark mit dem Feuer selbst zu thun haben, da dies mit seiner lang 

 züngelnden Flamme hinein spielt, somit also einer sehr starken auf ihn 

 einwirkenden Hitze ausgesetzt sein. Es muss daher bei dieser Stelle 

 besondere Rücksicht auf seine innige Verbindung mit dem Fuchs 

 und auf Dauerhaftigkeit seines eigenen Baues genommen werden. 



Die Herstellung des Kanals durch Mauersteine ist eine sehr einfache. 

 Man legt zuerst eine Plattschicht von Mauerziegeln in völlig wagerech- 

 ter Lage an den Stellen auf den Boden des Heizraumes, über welche 

 der Kaiial sich erstrecken soll. Diese Schicht, die dem ganzen Kanal- 

 bau als Unterlage oder Fundament dient, heisst die Ausgleichungs- 

 oder Pflasteranlage (Fig 3 C a; Fig. 3 F a; Fig. 3 D. a; Fig. 4 a). 

 Auf diese Pflasteranlage wird, je nachdem es das Bedürfniss der Stei- 

 gung mit sich bringt, der sogenannte Fuss des Kanals gestellt (Fig. 

 3 C b; Fig. 3 F. b). Tritt der Kanal mit seiner unteren Fläche so in 

 den Heizraum, dass diese mit dem Fussboden in gleicher Höhe liegt, 

 so wird der Fuss bis zur Höhe von 6", massiv, durch eine der Steigung 

 entsprechende keilförmige Plattschicht, hergestellt (Fig. 3 D g). Ueber 

 diese Steigung hinaus wird der Kanal auf einen durchbrochenen Fuss, 

 von auf die hohe Kante gestellten Mauersteinen, in fortlaufender, vor- 

 geschriebener Steigung, die durch eine Schnurausspannung festgestellt 

 wird, gesetzt (Fig. 3 C b; Fig. 4 b). Dieser durchbrochene Fuss ge- 

 währt den y ortheil, dass auch von unten her um den Kanal eine freie 

 Ümspielung der Luft stattfinden kann, ist daher erheblich für die Hei- 

 zung. Die auf die hohe Kante gestellten Ziegel heissen für sich ge- 

 nommen die Träger und bilden zusammen genommen den Fuss. Die 



