Die' Kanal- und Ofenlieizungen. 



(55 



wird er auf den Kanal und die Zugöffnung, welche den Zutritt der Luft 

 zum Feuer bewerkstelligen, von einem bestimmten Einfluss sein. Im All- 

 gemeinen kann man annehmen, dass je höher der Schornstein ist, um so 

 stärker der Zug ist. Dennoch möchte es beim Bau eines Gewächshauses 

 schwerlich Jemandem in den Sinn kommen, zu seiner Feuerung einen 

 Schornstein zu bauen, der zu einer Dampfmaschine passt. Anders und 

 nicht weniger wichtig ist das Verhältniss der Oeffnungen, durch welche 

 die Luft zum Feuer strömt, zu dem Verhältniss der Oeffnung des Schorn- 

 steins, aus welcher sie erwärmt wieder herausfährt. Hier kann man als fast 

 allgemein gültigen Grundsatz annehmen: dass die Zugöffnung bei der 

 Feuerung ungefähr \ der S ch orn st ei n Öffnung betragen muss, 

 oder: dass die Fläche der Zugöffnung (oder beim Roste der 

 Zugöffnungen) sich zu der inneren Schornsteinweite verhalten 

 müsse wie eins zu vier. Hat die Durchschnittsfläche des Schornsteins 

 im Inneren 6" Länge und 6" Breite, so ist ihr eigentlicher Flächen-In- 

 halt 6 mal 6 oder 36 □ Zoll, demnach müsste die Zugthür der Feuerung 

 8 Oeffnung haben oder ca. 3-^" breit und 2^^" hoch sein. Ebenso 

 müssten die Zwischenräume der Roststäbe zusammengenommen eben- 

 falls eine Fläche von 9 darstellen. Wären demnach die Roststäbe 

 12" lang und lägen i" auseinander, so müssen die Roste wenigstens 6 

 solche Zwischenräume besitzen, um in einem richtigen Verhältniss zur 

 Durchschnittsfläche des Schornsteins zu stehen. 



Wenn man bei der einfachen Zugthür im Allgemeinen an diesem 

 Verhältniss festhalten kann, so thut man bei dem Roste sehr wohl, das- 

 selbe ein wenig zu verstärken; um ganz sicher zu gehen, nimmt man 

 bei ihnen statt des \ der Durchschnittsfläche des Schornsteins h an, weil 

 die Rosten sich durch eingeklemmte Brennmaterialien etwas verstopfen. 

 Demnach würde man bei 36^ Schornsteinöftnung besser thun 12 

 Rostenöffnung anzuwenden. 



Ueber die Regelung des Luftzuges durch die Zugthür und den 

 Schieber haben wir schon im Abschnitt, der über Wärme handelte, ge- 

 sprochen (Seite 15 — 17. und 50). 



C. Der einfache Kastenofen. 



Derselbe ist Seite 15. schon eingehender behandelt und findet in der 

 Gärtnerei nur da noch Anwendung, wo Verschwendung herrscht. Wir 

 dürfen ihn daher hiermit für vollständig erledigt ansehen. 



D. Der Kastenofen mit Zügen. 

 (Taf. II. Fig. 1 A B C D.) 



Derselbe wird entweder aus Mauersteinen oder Ofenkacheln hergestellt. 

 Die Einzelnheiten der besonderen Verbände und Mauerarbeiten sind beim 

 .Kanal ausführlich erörtert, ausserdem gehen sie für jeden Fall, der hier 



Wurmann, Cai len-Ingeiiicur. III. Abtl.. 5 



