70 



Die Kanal- und Ofenheizungen. 



Ofens in seiner Länge, Breite und Höhe muss also auch mit der'Grösse 

 des zu erheizenden Raumes wachsen. 



Man kann auch Zugöfen der Art statt von Mauersteinen von Flie- 

 sen herstellen, doch gewährt dies keine besonderen Yortheile. 



Die einzelnen aus Fliesen hergestellten Schichten der Wandung 

 werden fast doppelt so hoch wie die aus Mauerziegeln, hierdurch wird 

 aber die Zahl der über einander liegenden Zugschichten, selbst wenn man 

 sie durch Längstwände theilte, nur halb so gross wie beim Mauerstein- 

 bau, für welchen das Material ausserdem billiger und leichter zu be- 

 schaffen ist. 



Kachelöfen haben denselben Uebelstand und bedürfen ausserdem 

 einer sehr grossen Sorgfalt beim Setzen. Während man Mauerstein- und 

 Fliesenöfen sehr wohl selbst oder mit Hilfe eines Maurers setzen kann, 

 bedarf man bei dem Kachelofen, wenn er gut und dauerhaft werden soll, 

 immer der Hilfe eines guten Töpfers. Die Grundsätze für den guten 

 Zugofen bleiben dieselben, und derjenige, der die Grundsätze des einfa- 

 chen Ofens von Mauerziegeln richtig begriffen hat, wird sich auch leicht 

 und sicher in jede Abweichung der Bauart finden, die durch anderes 

 Baumaterial bedingt werden sollte. 



Der Zugofen ist im Allgemeinen nichts anderes, wie ein in die Höhe 

 gezogener Koppelkanal, in welchem die Koppelung nicht bloss aus zwei 

 Kanalgängen, sondern aus vielen übereinanderliegenden besteht, da je- 

 der einzelne Zug im Ofen gewissermassen nichts weiter, wie ein kurzes 

 Stück Kanal darstellt. Dennoch unterscheidet er sich in einem Punkt 

 sehr wesentlich vom Kanal. Wenn bei diesem alle Seiten, also Sohle, 

 Decke und beide Backen als heizende Flächen dienen, kommen beim 

 Zugofen nur die Backen, d. h. die Seitenwände zur vollen Geltung, denn 

 die Zwischenlagen (Zungen) der Züge wirken mit ihrer Wärmeab- 

 gabe nur auf das Innere des Ofens selbst, helfen somit nur seine Masse 

 verstärken, gehen also als Wärme abgebende Oberfläche dem Heizraum 

 in unmittelbarer Wirkung verloren. Der Zug-Kastenofen verliert daher 

 an schneller Wirksamkeit, und dies möchte ihn nicht für alle Fälle als 

 brauchbar erscheinen lassen. Man hat daher an eine Abänderung dieses 

 Uebelstandes gedacht und fand diese in dem: 



E. Röhren- Circulir- oder Etagen-Ofen. 

 (Taf. II. Fig. 2 A, B u. C.) 



Der Bau des Fundaments, des Fusses, des Aschenfalls, der Feuerung 

 ist genau nach denselben Grundsätzen, jedoch nach anderen Längen und 

 Breitenverhältnissen auszuführen wie beim einfachen Zugofen. Die ein- 

 zige Veränderung, die bei ihm eintritt, ist die der Züge, denn sie liegen 

 nicht wie bei dem Zugofen eingeschlossen im Inneren, sondern von al- 

 len Seiten frei kanalartig über der Feuerung. 



