14 



Die Wasserheizung mit NiederdrucA, 



Wird der Apparat durch Heizung einer Erwärmung unterworfen, so 

 steigt das in dem Kessel (A) erwärmte Wasser vom Boden des Kessels 

 (e f) aufwärts, nimmt seinen Weg durch die Röhren (a, c, b) und kehrt 

 durch sie endlich wieder in den Kessel (A) zurück. (Seite 9). 



Schon bei dem geringsten Wärmeunterschied der in dem Kessel und 

 den R-öhren enthaltenen Wassermasse wird der Kreislauf seinen Anfang 

 nehmen und sich so lange fortsetzen, bis alle in ihnen enthaltenen Wasser- 

 theilchen eine gleich hohe Temperatur haben d. h. bis zur Siedehitze er- 

 wärmt sind. (Seite 4). 



Da aber die am Boden (e f ) des Kessels zuerst erwärmten Wasser- 

 tlieilchen bei ihrem Kreislauf nicht bloss durch die noch kältere Masse 

 des Wassers ihren Weg zurück zu legen haben, sondern auch durch sie 

 mit den Wandungen des Kessels und der Ilöhrenleitungen, in Wärme 

 leitende Verbindung gesetzt sind, so werden sie einen Theil der unten 

 am Kesselboden empfangenen Wärme auf ihrem Wege abgeben, d. h. 

 sich wiederum abkühlen. Die bei der Abkühlung dieser Theilchen abge- 

 gebene Wärme, erwärmt jedoch nach und nach die Metalloberflächen des 

 Kessels und der Röhrenleitung und giebt diesen dadurch die Eigenschaft 

 als Wärmequelle für den zu erheizenden Raum aufzutreten. 



Je weiter sich die erwärmten Wassertheilchen vom Boden des Kessels 

 entfernen, um somehr werden sie sich auch abkühlen, so dass sie nach- 

 dem sie den Kreislauf durch Kessel und Röhren beendet, mit einem sehr 

 bedeutenden Verlust an Wärme wieder an dem Ausgangspunkte ihrer 

 Bewegung anlangen. 



Durch das immer sich wiederholende Aufsteigen neuer erwärmter 

 Wassertheilchen vom Boden, die ihren Weg wiederum durch schon er- 

 wärmte Wassertheilchen machen, wird sich aber die Temperatur der in 

 dem Apparat enthaltenen Wassermasse, in jedem Augenblick, wo die 

 unter ihr brennende Feuerung fortwirkt, erhöhen, sich also auch in ihrer 

 Wirkung durch die Metallwände des Kessels und der Röhrenleitung im 

 erhöhten Masse dem zu erlieizenden Räume mittheilen. 



Da der Kessel der Angriffspunkt für das die Wassermasse erhitzende 

 Feuer ist, so wird auch die im Kessel enthaltene Wassermasse stets 

 wärmer sein, wie die in den Röhren kreisende, somit also für den steten 

 Kreislauf der im ganzen Apparat enthaltenen Wassermasse ohne Unter- 

 brechung gesorgt sein. 



Während auf der einen Seite die Wirkung des Feuers unter dem 

 Kessel für neue Erwärmung sorgt, sind sowohl die Wandungen des 

 Kessels wie der Leitungsröhren bemüht, durch Abgabe der Wärme nach 

 Aussen hin, also nach dem zu erheizenden Räume zu, dem Wasser die 

 Wärme wieder zu entziehen, wobei sie von ihrer metallischen Oberfläche 

 und deren guten Wärmeleitung bedeutend unterstützt werden. Diese 

 Abkühlung bewirkt nicht allein die beständige Zirkulation, sondern sie 

 sichert auch den Apparat vor einer angehäuften mit heftiger Expansions- 

 kraft versehenen p]ntvvickelung von Dämpfen und macht ihn dadurch 

 selbst in den ungeschicktesten Händen vollständig gefahrlos. 



