Die Wasserheizung mit Niederdruck. 



17 



die in dem Kessel und in den sämmtliclien mit dem Kessel in Verbin- 

 dung stehenden Leitungsröhren ist, wirkt, so wird auch die Schnellheiz- 

 kraft desselben wesentlich von der Menge des in der Röhrenleitung ent- 

 haltenen Wassers, so wie von der wärmeabgebenden Oberfläche der Röhren- 

 leitung selbst abhängen. Es ist daher nicht nur die Wasserm enge 

 des Kesselinhaltes allein, sondern die des ganzen Apparates 

 mit der erwärmten Oberfläche des Kessels in vergleichende 

 Verbindung zu setzen. 



TTährend die in dem Kessel enthaltene Wassermenge einzig und 

 allein den Zweck hat erwärmt zu werden, hat die nicht in dem 

 Kessel befindliche Wassermasse des Apparates ausser dieser Aufgabe 

 auch noch eine zweite, die, die Wärmeabgabe an den zu erheizenden 

 Raum zu vermitteln. 



Bei dem steten Kreislauf des Wassers muss diese beständige W^ärme- 

 abgabe der Röhrenleitung auch wiederum rückschlägig auf die Schnell- 

 heizung des Kessels M'irken. 



Die Wärmeabgabe der Leitungsröhren an den zu erheizenden, sie 

 umgebenden Raum hängt aber von der Oberfläche, welche sie demselben 

 darbieten, sowie von dem Wärmeleitungsvermögen des Materials, aus dem 

 sie bestehen, ab. 



Eine lange oder viel Oberfläche darbietende Röhrenleitung von gut 

 leitendem Metall wird daher an die Kesseleinrichtung die höchsten 

 Ansprüche einer grossflächigen, dünnen Schichterwärmung machen, um 

 schnellwirkend in ihrer Heizung zu sein. Ausser dieser 'Formenein 

 richtung des Apparates, wird aber die Kreisbewegung des Wassers in ihm 

 eben so wesentliche Folgen für seine Schnellheizung mit sich führen. 

 Je rascher der Kreislauf der Wassermenge in dem Apparat 

 sich vollzieht oder je öfter jedes einzelne Wassertheilchen seinen Weg 

 durch den der Wärmequelle direkt ausgesetzten Kessel macht, um so 

 rascher wird sich auch die Schnellheizung des Apparates 

 vollziehen. 



Die Kreisbewegung in dem Apparat wird aber zuvörderst von dem 

 Temperatur-Unterschiede der in ihm vertheilten Wassermenge abhängen. 



Die im Kessel (A) befindliche Wassermenge hat, da sie der Wärme- 

 quelle, dem Feuer am nächsten liegt, unter allen Umständen die höchste 

 Temperatur. Die aus dem Kessel heraustretende, sich in den Kreislauf 

 drängende erwärmte Wassermasse nimmt selbstverständlich ihren Weg 

 durch das oberhalb in den Kessel mündende Leitungsrohr (a), während 

 der Zustrom des kreisenden Wassers durch das unten in den Kessel ein- 

 mündende Rohr (b) stattfindet (S. S. 9). Die Röhren erhalten daher 

 folgerichtig die Namen Abfluss- und Zuflussröhren. 



Durch das Zuflussrohr (b) wird aber der Verbindungstheil (c) beider 

 Rohre, dem Kessel (A) gegenüber zu weiter nichts, wie zu dem anderen 

 Schenkel eines communicirenden Rohres, demnach wird das Wasser im 



Wörmann, Garten -Ingenieur. VI. Abllil. 2 



