18 



Die "Wasserhe'izimg mit Niederdruck. 



Verbindungsrohr (c) vermöge des hydrostatischen Gleichgewichts, mit 

 dem in dem Kessel (A) vorhandenen gleich hoch stehen (S. S. 1). 



Da die Höhe der Wassersäule aber den Druck bestimmt, den sie auf 

 die unter ihr liegende Fläche ausübt (S. 2), dieser Druck aber bei 

 gleichen AVasserhöhen auf gleiche Flächen ein gleicher ist, so müssen 

 auch die unteren Theile des Yerbindungsrohres (c) demselben Drucke 

 ausgesetzt sein, wie die unteren Theile des Kessels (A) oder des Kessel- 

 bodens (ef). 



Soweit die Temperatur in beiden Theilen des Apparates, also sowohl 

 im Kessel (A) wie im Yerbindungsrohre (c) dieselbe ist, behält der Satz 

 allerdings seine volle Gültigkeit, doch mit einer Verschiedenheit der 

 Temperatur in beiden Theilen hört er sofort auf richtig zu sein. Eine 

 solche Verschiedenheit tritt aber bei einer in Thätigkeit stehenden, also 

 der Feuerung unterworfenen Wasserheizung sofort ein. 



Das in dem Kessel sich befindende Wasser erhält die Erwärmung 

 aus erster Hand, und wird schon lange bevor in dem Verbindungsrohr (c) 

 nur irgend an eine Temperaturerhöhung gedacht werden kann, von einer 

 solchen berührt worden. Eine Folge hiervon wird die Ausdehnung des 

 Wassers im Kessel sein. Diese stattfindende Ausdehnung wird aber das 

 Gewicht der Wassersäule im Kessel, die mit einer anderen Wasser- 

 säule im Verbindungsrohr gleiche Grundfläche und Höhe hat, um soviel 

 in ihrem Gewicht verringern, als die ausgedehnte Wassermasse im Kessel 

 an Ausdehnung gewonnen hat. Es wird demnach nicht mehr ein Gleich- 

 gewicht, beider Wassersäule vorhanden sein, sondern die im Verbin- 

 dungsrohr (c) wird der leichter gewordenen im Kessel gegenüber einen 

 grösseren Druck auf ein und dieselbe Grundfläche ausüben, der gleich 

 dem Unterschiede des Gewichtes beider gleich hohen und mit gleicher 

 Grundfläche versehenen Wassersäulen ist. 



Dieser Gewichtsunterschied wird aber auch die Kraft sein, mit 

 welcher die schwerere, im Verbindungsrohr befindliche Säule (c) das Wasser 

 durch das Zuführungsrohr (b) nach dem Kessel (A) schiebt oder drückt. 

 Da von der Kraft des Stosses oder Druckes die Bewegung der Masse 

 abhängt, so wird, da die Wassermasse in dem Zuführungsrohr (b) 

 immer dieselbe ist, auch die Bewegung derselben mit dem Gewichtsunter- 

 schiede der Wassermasse im Kessel (A) und in der Verbindungsröhre (c) 

 wachsen, oder was dasselbe sagen will: die Bewegung wird mit dem 

 Unterschiede der Kessel- undVerbindungsröhren-Tem per atur 

 zunehmen. 



Für eine einigermaassen annähernde Beurtheilung der durch den 

 Temperaturunterschied hervorgerufenen Bewegungsverhältnisse ist dem- 

 nach eine genaue Kenntniss der Gewichtsveränderung einer Wassermasse 

 von ein und demselben Volumen bei verschiedener Temperatur noth- 

 wendig. 



Der Physiker Dal ton hat nach dieser Richtung zu, verschiedene, 

 höchst wichtige Untersuchungen gemacht, deren Ergebnisse wir auf 



