Die AVasserheizung mit Niederdruck. 



21 



rohr (c) jedoch nicht + 30° sondern 50^ R., so würde das Gewicht einer 

 AVassersäule in ihm nur 



36 X 1,05382 



oder 



37,93752 Lth. 



betragen, demnach der Unterschied des Gewichtes zwischen der Säule 

 des Yerbindungsrohres (c) und der Wassersäule im Kessel (A) nur 



37,93752 — 37,39896 also 0,53856 Lth. 

 sein, der Druck auf jeden Quadratzoll des zuströmenden Wassers dem- 

 nach viel geringer sein, w^ie vorher, mithin auch die Bewegung des 

 Wasserkreislaufs im Apparate eine viel langsamere werden, da er bei- 

 nahe nur die Hälfte der vorhin gefundenen Wirkung hervor bringen 

 wird. 



Der Kreislauf des Wassers im Apparate wdrd also bedeutend durch 

 den Temperaturunterschied des Wassers im Kessel und im Yerbindungs- 

 rohr beschleunigt, daher wird, um einen schnellen Kreislauf also auch 

 eine schnellwirkende Heizung herbeizuführen, dieser Unterschied so gross 

 wie möglich gemacht werden müssen. Um dies zu erreichen muss man 

 also dafür Sorge tragen, dass nicht nur die Temperatur des Wassers im 

 Kessel auf den möglichst höchsten Punkt gebracht wird, sondern aucli 

 dafür, dass das aus dem Kessel durch das Ausflussrohr entströmende, zum 

 Verbindungsrohr hineilende Wasser soviel wie nur irgend möglich wieder 

 abgekühlt wird, ehe es in dasselbe eintritt. Die Abkühlung eines warmen 

 Körpers hängt aber von der Grösse der Wärme abgebenden Fläche und 

 von seinem Wärmeleitungsvermögen ab. Beides muss also hier in der 

 Röhrenleitung erzielt werden. 



Ein sehr langer Lauf des Abführungsrohr wird dies am besten be- 

 werkstelligen, da sich durch sie die Wärme abgebende Oberfläche des 

 Abführuugsrohrs bedeutend vergrössert, demnach für eine schnellere 

 Abkühlung geneigter macht. 



Nicht immer ward man die Länge der Abführungsrohre in Betreff seiner 

 ausgedehnten Führung in der Hand haben und dann sieht man sich ge- 

 nöthigt, den Rohren selbst eine Gestalt zu geben, die ihre Oberfläche 

 dem cubischen Inhalte nach so viel wie möglich vergrössert. 



In den meisten Fällen sind die Leitungsröhren von cylindrischer 

 Form, geben also den Kreis als Durchschnittsfläche (Tafel 1. Fig. 19). 

 Von allen Figuren ein und desselben Flächen-Inhalts hat aber der Kreis 

 den geringsten Umfang oder hat die von der Kreislinie eingeschlossene, die 

 geringste Begrenzungslinie. (Siehe Ab th. IV. Mathematik, Vorbereitung zum 

 Planzeichnen). Demnach hat auch der Cylinder allen übrigen Prismaten 

 (Säulen), die mit ihm bei gleicher Durchschnittsfläche gleichen kubischen 

 Inhalt haben gegenüber, die kleinste Oberfläche, ist demnach für die 

 Wärmeabgabe der Wasserabführungsröhre, in Bezug auf seine Oberfläche, 

 die ungeeignetste Form. 



