Die Wasserheizung mit Niederdruck. 



35 



bisherigen Verhältnisse, wie sich das von selbst versteht, gerade in das 

 Gegentheil um. 



Die früher schon entwickelten Grundsätze sowohl über den Bau 

 und die Eigenschaften der Feuerung (Abtheil. III. S. 45) des Kessels 

 (S. 15) sowie über die Vermeidung der Reibung (S. 16) und des 

 Wasserstrom-Anpralls (S. 9), werden auch hier vor allen Dingen als 

 Richtschnur festgehalten, doch werden, um zum Zweck zu gelangen, nicht 

 nur die im ganzen Apparat enthaltene Wassermasse vermehrt, sondern 

 auch die Leitungsröhren der Art verändert, dass sie bei grösstmöglichsten 

 inneren Gehalt (wobei man nicht gern über das Maass von 9 □ " Durch- 

 schnittsfläche hinaus geht) die geringste Oberfläche haben, also streng 

 cylindrisch geformt sind. 



Um die Wassermenge und mit ihr die Aufspeicherung der Wärme 

 zu vergrössern, giebt man dem Wasserofen nicht nur einen möglichst 

 grossen kubischen Inhalt, sondern man stellt auch mehr wie einen solchen 

 Wasserofen auf und zwar der Art, dass das Abflussrohr sowohl wie das 

 Zuflussrohr des Kessels in der schon bekannten Weise (S. 27) in den 

 ersten mündet, an entgegengesetzter Seite des Wasserofens aber durch 

 den Austritt zweier anderer Rohre eine Fortsetzung finden, die zum 

 zweiten Wasserofen führend, vielleicht diesen in eben derselben Weise 

 mit einem dritten verbinden um endlich in einem letzten ihren Abschluss 

 und letzte Rückkehrverbindung mit dem Kessel zu finden. 



Durch eine solche wiederholte Aufstellung von Wasseröfen, die ge- 

 wissermaassen zwischen dem Kessel und dem letzten Wasserofen als 

 Mittelglieder eingeschlossen sind, wird, ohne die Leitungsröhren über 

 ihre Tragfähigkeit hinaus zu beschweren, die Wassermenge des Apparates 

 sowie seine Oberfläche der Art vermehrt, dass sie zweckentsprechend 

 demnach nachhaltiger wirkt. 



Die Hauptströmung selbst, vorzüglich die des obf^rhalb aus dem 

 Kessel führenden und oberhalb in alle Wasseröfen tretenden und aus 

 allen als Mittelglieder zu betrachtenden Wasseröfen gehenden Rohrs 

 wird mit sehr kleinen Abweichungen, die in den mitteleren Wasseröfen 

 eintreten können, im grossen Ganzen genommen dieselbe, d. h. eine sich 

 grösstentheils bis zum letzten Wasserofen hin geradlinig fortbewegende 

 sein, wogegen die Bewegung des vom letzten Wasserofens zum Kessel 

 führenden Stromes eine nicht mehr direkt gerade durchgehende, sondern 

 vielfach abweichende sein wird. 



*Der aus dem Kessel tretende warme Strom des Wassers tritt durch 

 das Abzugsrohr unmittelbar in den oberen Theil des ihm zunächst er- 

 reichbaren Wasserofens. Dieser bietet dem einströmenden Wasser eine 

 ausgedehntere Oberfläche, deren Folge eine Verbreitung der warmen, 

 spezifisch leichteren Wassertheilchen sein wird. Nur ein sehr geringer 

 Theil der warmen, neu hinzugetretenen Wassermasse wird sich daher in 

 das nächstfolgende Verbindungsrohr des Wasserofens drängen, es wird 

 sich somit erst eine Schicht wärmeren Wassers in dem oberen Theil des 



3* 



