D ie "VA'asserheiznng mit Niederdruck. 



41 



Diese Compensationen sind Vorrichtungen, die man, ohne den 

 Wasserlauf und inneren Zusammenhang des Rohres zu stören, in die 

 Mitte desselben, als zwischen seinen Theilen liegendes Verbindungsglied 

 eingeschoben hat. und welche der eintretenden Ausdehnung ohne Schaden 

 zu leiden folgend, alle nachtheiligen Einflüsse derselben vom Kessel, 

 Wasseröfen und Röhren abziehen, dieselbe also für letztere vollständig 

 Linschädlich machen. 



Ein besonderes näheres Eingehen auf diese Einrichtung der Com- 

 pensation sparen wir für einen später folgenden, besonderen Abschnitt 

 auf, da die Sache von hoher Wichtigkeit ist und einer gründlichen Be- 

 leuchtung bedarf. 



Die Länge der Röhrenleitung die beim Gebrauch der Heizung mit 

 Wasser gefüllt ist, vertritt in ihrer ganzen körperlichen Masse ein nicht 

 unbedeutendes Gewicht. Ihr Halt lag, soweit wir ihn bis jetzt kennen 

 gelernt, einzig und allein in den Stützpunkten, die sie am Anfang und 

 Ende sowohl in der Verbindung mit dem Kessel wie mit dem Wasser- 

 ofen fanden, doch diese können auf o-rössern Strecken unmöo-lich aus- 

 reichend sein, die ganze Last der Röhren zu tragen. 



Das Gewicht des Materials, aus welchem die Röhren bestehen, sowie 

 die Last des in ihnen enthaltenen Wassers ist nicht unbeträchtlich und 

 steht mit der geringen Dicke der Röhrenwandungen und der in den 

 meisten Fällen, vorkommenden Längen -Ausdehnung in keinem genügen- 

 den Verhältniss, selbst dann nicht, wenn man bei cylindrischen Röhren 

 die Tragfähigkeit ihrer Form mit in Anrechnung bringen wollte. Wenn 

 diese cvlindrische Form bei ihrem Auftreten den Röhren eine grössere 

 Spannkraft verleiht, so fällt diese Eigenschaft bei allen prismatischen 

 Leitunsisröhren fort. Man sieht sich daher sfenöthist, den Röhren von 

 Strecke zu Strecke wiederkehrende Unterlagen als Stützpunkte zu 

 geben, da sie sich ohne diese leicht durch eigene Schwere nach unten 

 senkend, biegen würden und hierdurch nicht nur leicht undicht, sondern 

 sogar zertrümmert werden könnten. 



Bei der Anlage dieser Unterstützungspunkte für die Röhrenleitung, 

 muss zuvörderst auf eine gleichförmige, dem Zweck vollständig ent- 

 sprechende Vertheilung der anzubringenden Stützen gesehen werden. 

 Ebenso ist auf eine möglichst kleinste Berührungsfläche der Rohre und 

 der Unterstützung zu halten, damit nicht nur die Röhre in ihrer wärme- 

 abgebenden Oberfläche unverkürzt bleibt, sondern auch die Reibung, 

 zwischen der sich ausdehnenden Röhre auf der Unterstützungsfläche, 

 über die sie sich bei der Ausdehnung hinschiebt, die möglichst geringste, 

 für die Röhre selbst am wenio;sten nachtheilisie ist. 



Die L^nterstützung der Röhren wird daher nach der Compensations- 

 Einrichtung einer der wesentlichsten Punkte sein, auf die man sein Au- 

 genmerk besonders zu richten hat und sie wird daher weiter hinten 

 nach eine besondere, ins Einzelne gehende Erledigung finden. 



