42 



Die Wasserheizung mit Niederdruck. 



Wenn bisher bei den Wasserheizapparaten die Form und Richtung 

 der Leitungsröhren in einfachster Art, d. h. stets geradlinig aufgetreten 

 ist, so können doch Fälle vorkommen, wo von dieser einfachen Führung 

 nothwendig Abstand genommen werden muss. 



Alle Richtungsabweichungen ein und desselben Rohrs, die wir bis 

 dahin kennen gelernt haben, gingen in der Art vor sich, dass dieselben 

 sich stets und ständig in ein und derselben wagerecht liegenden Ebene 

 vollzogen; in ihr können sie, je nach dem das Bedürfniss es erheischt, 

 nach rechts oder links abbiegend sich weiter erstrecken, ohne dem Lauf 

 des Wassers, somit also der Wirkung der Heizung Abbruch zu thun. 



Diese Art der Richtung lässt sie dem Kanal gegenüber als äusserst 

 vortheilhaft erscheinen, da die vom letzteren fast unter allen Umständen 

 verlangte fortlaufende Steigung (Abtheil. HL Seite 52) hier nicht bean- 

 sprucht wird. 



Doch nicht allein hierin überflügelt die Wasserheizung den Kanal, 

 sondern auch darin, dass man der Röhrenleitung einer Wasserheizung 

 unter gewissen, bei ihrer Bauart festzuhaltenden Bedingungen jede beliebige 

 Richtung auch in senkrechter oder zwischen der senkrechten und wage- 

 rechten Lage geben kann. (Tafel I, Fig. 18 a. c. e. d.) 



Die Bewegung der in dem Apparat kreisenden Wassermasse wird 

 durch eine solche Ablenkung von der Bahn zwar in ihrer Geschwindig- 

 keit durch den öfter eintretenden Rückstoss, der mit der Zahl der 

 Richtungsabweichungen in seiner Wirkung wachsen muss, einigermassen 

 verlangsamt, doch niemals gehemmt werden können. 



Träte das Wasser (Tafel 1, P'ig. 18) aus dem Kessel (A) auf ge- 

 wöhnlichem Wege in das Abzugsrohr (a) und erhielte durch eine senk- 

 recht nach unten führende Biegung (c), desselben eine vom Strom in der 

 Abzugsröhre (a) abweichende Richtung (c), so würde sich in diesen 

 beiden Röhrentheilen (a und c) die Bewegung ebenso vollziehen, wie 

 sie sich in jedem Abführungsrohr und dem Wasserofen vollzieht (Seite 35). 

 Der so erwärmte Theil des Wassers in der senkrecht nach unten führen- 

 den Röhre (c) würde aber wiederum ebenso in den Theil der Röhre (e), 

 welcher sich in wagerechter Richtung an sie anschliesst, dringen, wie die 

 Wassermasse aus dem Wasserofen in das Zuführungsrohr des Kessels 

 dringt (Seite 36), sich aber durch diesen Theil (e) wiederum dem nächst- 

 folgenden aufwärtssteigenden Röhrentheile (d) mittheilen, da beide Theile 

 (a und d) genau in demselben Verhältniss zu einander stehen, wie das 

 Zuführungsrohr zum Kessel (Seite 36). Die Unterbrechung, welche in 

 der ursprünglichen Richtung des Wasserlaufs, durch die Abweichung in 

 senkrechter Richtung nach unten (in c) stattfindet, würde demnach in 

 der Circulation, also in dem Streben vom Kessel (A) nach dem Wasser- 

 ofen (B), nur insofern eine Aenderung hervorrufen, als sie durch mehr- 

 fachen Rückstoss eine Verzögerung erduldete. 



Da bei allen bis jetzt betrachteten Annahmen die Röhrenleitung 

 unter dem Spiegel der in dem Wasserkessel (A) vorhandenen Wasser- 



