44 



Die Wasserheizung mit Niederdruck. 



gung oder Gefäll, welche dort durch den Zug bedingt wird, an jedem 

 Ort nach Belieben aufwärts und abwärts, sowie in jeder denkbaren Rich- 

 tung fortgeführt werden können. 



Durch diese Möglichkeit der Röhrenleitung, sowie durch die Aus- 

 dehnung, welche man dem vielfältigen Lauf in ihren Längen geben kann, 

 wird mehr wie bei jeder anderen Art von Heizung, nicht nur bedeutend 

 an Raum gespart, sondern auch ungemein viel für eine gleichförmige 

 Heizung und für eine beliebige innere Eintheilung der Räumlichkeit 

 selbst, so wie für die Einrichtung der Stellagen gewonnen. 



Schon bei der gewöhnlichen Feuerheizung durch Kanal oder Ofen 

 war es nothwendig, die wärmeabgebende Oberfläche der Heizung mit 

 dem zu erheizenden Raum in ein bestimmtes Verhältniss zu setzen. Dieses 

 Verhältniss wird aber bei der "Wasserheizung erst recht mit Ueberlegung 

 ins Auge zu fassen und strenge festzuhalten nothwendig sein. 



Bei der Feuerheizung lässt sich nämlich unter obwaltenden Um- 

 ständen, die für den Raum zu klein gerathene wärmeabgebende Ober- 

 fläche, durch eine straffere, d. h. mit grösserer Energie vorgenommene 

 und lange Zeit andauernde Verbrennung, welche die Erwärmung ihrer 

 Wandung ja selbst bis zur Glühhitze steigern kann, ersetzen. Bei den 

 Wasserheizungen ohne Hochdruck, deren Grundsätze auf reiner Circulation 

 beruhen, ist dies nicht der Fall, da das Maass der Wärme, welche durch 

 das Wasser den wärmeabgebenden Wänden gegeben werden kann, durch 

 ein nicht zu überschreitendes Maximum von 80^ R. eine absolute, durch 

 nichts zu beseitigende Einschränkung erleidet. 



Das Verhältniss der Heizoberfläche einer Wasserheizung zum Raum, 

 auf wissenschaftlichem Wege zu ermitteln, ist eine reine Unmöglichkeit, 

 da hunderte von Umständen, wie die Wärmeleitung der Wände, der 

 Fenster, der Thüren, das Verhältniss der Glasfläche zur soliden Wan- 

 dung, die Lage des Hauses in Bezug auf Schutz und andere Sachen mehr, 

 darauf sehr massgebend und verändernd einwirken. 



Alles was darüber gegeben werden kann, ist nur etwas Ungefähres, 

 der Erfahrung durch viele Beispiele Entnommenes und führt darauf 

 hinaus, dass man ca. auf jede 60 — 70 Kubikfuss zu erwärmenden Raum 

 1 □ Fuss Wärme abgebende Fläche des Heizapparates rechnen muss. 



Das Material, aus welchem die Apparate hergestellt werden, ist in 

 den meisten Fällen Kupfer. 



Obgleich das Kupfer das theuerste ist, bleibt es nach jeder Beziehung 

 hin das Beste. Die weniger starke Neigung zu oxidiren, also auch in 

 der Berührung mit dem Feuer schwerer durchzubrennen, seine gute 

 Wärmeleitung, seine Dehnbarkeit, durch welche eine leichte, somit ge- 

 diegene Verarbeitung desselben möglich wird, giebt ihm Vorzüge vor 

 jedem anderen Material. Selbst der Kostenpunkt, welcher durch das 

 theure Kupfer bei der Ncuanlage bedeutend hoch ist, fällt bei näherer 

 Betrachtung nur als erste Auslage ins Gewicht. 



Jedes Ding auf dieser Welt hat seine Zeit, somit auch jeder Wasser- 



