46 



Die Wasserheizung mit Niederdruck. 



zu einem Zersprengen oder Zerreissen der Apparattheile, vielleicht des 

 Apparates selbst führen kann, oder er kühlt den Boden des Kessels so 

 stark ab, dass dieser, sich in einzelnen Theilen heftig zusammenziehend, 

 aufreisst. 



Eisen >Yird diesen Gefahren leichter unterworfen sein, wie das zähe 

 geschmeidige Kupfer, vorzüglich das an und für sich schon sehr spröde und 

 sprocke Gusseisen. 



Selbst wenn man die Leitungsröhren und Wasseröfen aus Eisen^ 

 Zink u. dgl. m. macht, fertigt man die Kessel selbst in den meisten 

 Fällen am liebsten von Kupfer. 



Bei Apparaten, die von Zink hergestellt sind, macht sich die Eigen- 

 schaft des Zinks, sich in der Wärme sehr starck auszudehnen, sehr nach- 

 theilig bemerklich. Es ist daher bei Aufstellung derartiger Apparate eine 

 ganz besondere Sorgfalt auf die Compensations- Vorrichtungen zu ver- 

 wenden. 



Alle Mittel- und Nebenglieder der Heizapparate, wozu die Ventile, 

 Hähne und dergl. m. zu rechnen sind, werden aus Messing hergestellt. 



Wenn die einfachste, jedoch die unpraktischste Wasserheizung 

 in dem vorhergehenden eine weitläufige Erledigung gefunden, so geschah 

 dies einzig und allein in der Absicht, an ihr und ihrem einfachen Bau 

 die Grundsätze zu erledigen, die überhaupt bei' dem Bau jeder, auch der 

 besten Wasserheizung erkannt und festgehalten werden müssen. 



Die einfachen Theile, die wir an ihr im Kessel, im Wasserofen und 

 in der Röhrenleitung kennen gelernt, erfahren bei besseren, der Brauch- 

 barkeit mehr entsprechenden Anlagen dem Aeusseren nach sehr wesent- 

 liche Veränderungen, aufweiche wir in den später folgenden Abschnitten 

 besonders eingehen werden. Diese Abschnitte werden der Reihenfolge 

 nach die einzelnen Theile als da sind: 



1. Die Kessel und ihre Vermauerung. 

 n. Die Wasseröfen oder Recipienten. 

 HI. Die Hähne und Ventile der Kessel- Wasseröfen. 

 IV. Die Speiseröhre und ihre Verbindung. 

 V. Die Leitungsröhren und ihre Verbindung. 

 VI. Die Compensationen. 

 VII. Die Röhrensysteme. 

 VIII. Die Röhrenträger. 

 IX. Die Absperrungen und Absperrungshähne. 

 X. Die Luftkappen oder Luftsammler, 

 behandeln. 



Die Zusammensetzung der Apparate sowie die Gesammtwirkung 

 derselben ergiebt sich dann für Jeden, der mit den Grundzügen des 

 Ganzen vertraut ist, von selbst und finden ausserdem in den Abschnitten: 

 IX. Die Anwendung der Wasserheizung. 



XI. Die Schwierigkeiten, welche sich den Wasserlieizuugen ent- 

 gegen stellen, 

 ihre Erledigung. 



