48 



Die Kessel und ihre Vermauerung. 



welche den Kessel umgiebt, so dass er aus dieser hinausragend bequem 

 und sicher gehandhabt werden kann. 



An einer anderen Seite des Kessels mündet das Zuflussrohr CK) dicht 

 über dem Boden ein. 



Dicht unter dem oberen ringförmigen Deckel (BF,GC) des Kessels 

 mündet an einer Stelle das Abführungsrohr (L), an einer anderen Stelle 

 das Füllrohr (M); dasselbe ist wie der Abzugshahn von einer Länge, 

 die es ihm gestattet, durch die Mauer hindurchzugehen (Fig. 2. M). Mit 

 Hülfe des Füllrohrs wird das Innere des Kessels bis zur vollständigen 

 Füllung des ganzen AjDparates mit Wasser versorgt. Zu diesem Zweck 

 ist dasselbe gewöhnlieh rechtwinklig nach oben umgebogen und mit einer 

 trichterförmigen Erweiterung versehen. 



Der so von cylindrischen Doppelwänden umgebene, innen hohle 

 Kessel umfasst einen Kubikraum von 4033 Zoll und da der innere Cy- 

 linder dazu bestimmt ist, die Feuerung durch sich hindurchgehen zu 

 lassen, eine Erwärmungsfläche von 962 DZoll. Es kommen demnach 

 bei ihm auf jeden Quadratzoll Wärmfläche 4V5 Kubikzoll Wasser. Für 

 den Fall aber, wo die Kesseleinmauerung es zulässt, den Kessel nicht 

 bloss in seiner Innenfläche, sondern auch in seiner Aussenfläche vom 

 Feuer umspielen zu lassen, bietet der Kessel derselben Wassermenge eine 

 Wärmfläche von 3222 DZoll dar, es kommen mithin bei einer solchen 

 Einrichtung auf jeden Quadratzoll Wärmfläche V/i Kubikzoll Wasser. 

 Es wird somit ein bedeutend günstigeres Ergebniss für die Schnellheizung 

 des Kessels erzielt. Möge nun der Kessel nach der einen oder anderen 

 Art seine Anwendung finden, so hängt seine Wirksamkeit sehr wesent- 

 lich von seiner Feuerungseinrichtung ab. 



Soll nur der innere Cylinder des Kessels als Wärmfläche auftreten, 

 so wird für ihn eine einfache Heerdeinrichtung (Fig. 2. 4. und 5.) ge- 

 troffen. 



Der Heerd (N) wird wie gewöhnlich von Mauersteinen erbaut und 

 erhält über seiner Fundamentlage einen Aschenfall (O), der mit Rosten 

 (P) gedeckt, über sich den eigentlichen Feuerraum (R) mit einer Heiz- 

 öff'nung (S) hat. Die Form des Aschenfalls, der Rosten, sowie die Ge- 

 stalt der inneren Feuerungsräumlichkeit richtet sich jedoch hier strenge 

 nach der Durchschnittsfläche des Kessels, d. h. ist nicht wie bei dem 

 Kanal oder Ofenheizungen vierseitig, sondern cylindrisch. Der innere 

 Durchmesser des Feuerraumes (R) ist jedoch um 2 — 3" geringer, 

 wie der des Kessels. Die Hölie desselben ist je nach dem angewendeten 

 Feuerungs- Material verschieden. Soll Holz unter dem Kessel gebrannt 

 werden, so geht man mit ihr nicht gerne unter 18", bei kleinen 

 Feuerungen, die mit Coaks oder Steinkohlen beschickt werden, genügt 

 oft eine Höhe von 6 — 8" vollkommen. 



Der Feuerraum (R) des Heerdes selbst erhält keine Decke, er wird 

 unmittelbar durch den auf ihm stehenden Kessel (ABCD) und den trichter- 

 förmigen Boden (AEHD) desselben überwölbt, wobei dann die innere 



