G8 



Die Wasseröfen oder Recipienten. 



stehendem Boden um 1525V3D", so dass im ersteren Falle auf jeden 

 Quadratzoll Oberfläche des Wasserofens TVö Cubikzoll, im letzteren Falle 

 G Cubikzoll "Wasser kommen. 



2. Der einfache Cylinder mit Wasserstandsrohr. 

 (Tafel VI. Fig. 1 und 2.) 



Der Cylinder dieser Bauart entspricht in all seinen Theilen und seiner 

 ganzen Einrichtung genau dem unter No. 1 (S. 66.) beschriebenen. Doch 

 ist er stets statt des Deckels mit einer festen Decke versehen. Da er so- 

 wohl wie der Kessel hierdurch in seinem Inneren für das Auge unzu- 

 gänglich wird, sich also die Füllung des Apparates mit Wasser nur durch 

 das Speiserohr und hier auch nur sehr unbequem ermitteln lässt, so hat 

 man an den Wasseröfen selbst ein mit dem Inhalt der Wasseröfen com- 

 municirendes Glasrohr, (EF) Barometerrohr angebracht. Um dies zu 

 bewerkstelligen, ist dicht unter dem Deckel und dicht über dem Boden 

 ein kleines ca. 1" aus dem Ofen herausstehendes Rohr von der äusseren 

 Stärke der Glasröhre angebracht, und zwar senkrecht über einander 

 (siehe bei F und E). Das obere ist rechtwinklichlich nach unten zu, das 

 untere rechtwinklich nach oben zu umgebogen und beide von einander 

 getrennt stehende Röhren sind durch ein in sie hineingeschobenes und 

 in ihnen verkittetes Glasrohr (EF) mit einander verbunden. 



Die Verkittung dieses Glasrohrs geschieht entweder mit einfachem 

 Fensterkitt oder mit Gyps, den man hernach mit Leinölfirniss vollständig 

 bis zur Sättigung tränkt. Auch kann man einen Schwefelguss oder einen 

 Brei von Wasserglas und Kreide, sowie gut zubereitete Glumse dazu 

 verwenden.. 



Da ein Theil des im Wasserofen befindlichen Wassers in das Glas- 

 rohr tritt und mit dem in jenem enthaltenen gleiche Höhe hält, so kann 

 man aus dem Stand des Wassers im Wasserstandsrohr genau die Höhe 

 des Wassers im ganzen Heizapparat ermessen. 



Solche Wasserstandsröhre lassen sich auch mit Leichtigkeit mit dem 

 Kessel in Verbindung bringen. 



Da sie zerbrechlich sind und durch Stoss gefährdet, so giebt man 

 ihnen durch davor angebrachte Eisenstäbe oder ein Drathgeflecht Sicherheit. 



3. Der Cylinder mit vorgeschriebener auf- und absteigender 



Circulation. 

 (Tafel Vr. Fig. 3.) 



Die Bewegung des in den Wasserofen getretenen warmen Wassers 

 geht durch die in demselben eintretende Abkühlung in sanftem Fort- 

 schreiten von oben nach unten, also gewissermassen fallend vor sich. 

 Treten diesem Falle nicht eigenthümliche, innere, nicht wohl zu schätzende 



