114 



Die Anwendung der Wasserheizung. 



Ilindoriiisse und ist mit dem Ideinsten Raum, mit der kleinsten Oeffnung 

 zufrieden um hindurch schlüpfend ihre Dienste an allen Orten anzubieten. 



Durch diese Eigenschaften ist sie geeignet, nicht bloss alle Orte ein 

 und desselben geschlossenen Raumes zu erheizen, sondern sie durchbricht 

 auch Stein- und Holzwände, durchschneidet Wege im Freien um von 

 einem Raum in den anderen zu gelangen, wandert daher nicht nur von 

 Abtheilung zu Abtheilung ein und desselben Hauses, sondern auch von 

 einem Hause zum anderen entferntliegenden Hause und beansprucht, um 

 Alles dies zu erfüllen nur einen Kessel nur eine Feuerung. 



Bei Gewächshäusern, die in einer Reihe nebeneinander liegen, bringt 

 man den Kessel und die mit ihm verbundene Feuerung gewöhnlich in 

 die Mitte derselben und lässt aus dem Kessel je ein Ausflussrohr nach 

 rechts und links gehen, um so die Warmwasserströmungen nach beiden 

 Seiten zu vertheilen. 



Bei Gewächshäusern, die in Kreuzform aneinanderstehen, von denen 

 also das eine sich von Norden nach Süden ziehend mit Satteldach ver- 

 sehen ist, das andere sich von Westen nach Osten erstreckend mit einem 

 einfachen Dache gekrönt ist, wird der Kessel ebenfalls am liebsten in den 

 Mittelpunkt des Ganzen gelegt und die Wassercirculation für jeden der 

 Kreuzflügel durch ein aus dem Kessel entspringendes Abflussrohr gespeist, 

 so das bei derartigen Einrichtungen aus einem Kessel vier Abflussröhren 

 auslaufen und vier Zuflussröhren einmünden. 



Soll die Röhrenleitung aus einem Gebäude in ein anderes entfernt 

 stehendes Haus geleitet werden, so geht man mit der Röhrenleitung un- 

 terirdisch von dem einen zum anderen hin. 



Um eine solche unterirdische Leitung zu vollziehen, bringt man in 

 vielen Fällen nur die im Freien liegenden Röhren einfach in einen auf- 

 geworfenen Graben, den man dann wieder mit Erde zuschüttet. 



Obgleich diese Art zum Ziele zu gelangen, ausserordentlich einfach 

 erscheinen mag, ist sie demnach nichts weniger als practisch. 



Die unmittelbare Berührung der in der Erde liegenden Leitungsröh- 

 ren mit dem jeden Wechsel der Feuchtigkeit ausgesetzten Boden, hat 

 selir grosse Nachtheile für die Röhren selbst, ausserdem aber auch für 

 die Heizung. 



Der Druck des Erdreichs auf die Röhren ist ein sehr bedeutender. 

 Sind die Röhren dünnwandig, so muss er einen Einfluss auf ihre Gestalt 

 ausüben, indem er sie zusammenpresst, also verengt, und somit störend 

 auf eine frische Circulation ist. Volle Röhren, selbst wenn sie 

 schwachwandig sind, leisten, da der Gegendruck des in ihnen befindli- 

 chen Wassers ihnen hilft, allerdings einen besseren Widerstand und lei- 

 den daher weniger. Da aber die Leitungsröhren nicht immer mit Was- 

 ser gefüllt sein können, so muss man bei solchen die in der Erde liegen, 

 stets auf ihren leeren Zustand Rücksicht nehmen. Die in der Erde lie- 

 genden Röhren müssen daher unter allen Umständen sehr starkwandig 

 gemacht sein. 



