124 Schwierigkeiten, welche sich den Wasserheizungen entgegenstellen. 



wie 928 zu 16590 oder einfacher ausgedrückt ca. 1 zu 17. Es kommen^ 

 demnach auf jeden □ Fuss erwärmter Fläche ungefähr 75 Cubikfuss des 

 zu erheizenden Raumes. 



Heizung und flaus leisten Alles dasjenige, w^as zu beanspruchen ist 

 und haben sich seit Jahren auf das Vortrefflichste bewährt. Bedenkt 

 man, dass dieser Gewächshausraum eine Fläche von V/i preuss. Morgen 

 mit einer Glasfläche von ca. 50,000 oder 2 preuss. Morgen bedeckt, 

 wobei auf jeden Quadratfuss Fläche ca. 25 Cubikfuss seines Raumes 

 kommen, ausserdem aber das ganze Gebäude jeder schützenden Wandung 

 entbehrt und in seinen einzelnen Theilen von oben bis unten aus Metall 

 besteht, so fällt auch jeder Zweifel fort, der durch unsere klimatischen 

 Verhältnisse genährt aufzusteigen vermöchte, denn ein sehr gutes Theil 

 unserer grösseren winterlichen Strenge, wird gewiss diesem Hause gegen- 

 über durch die Ungunst aufgeboten, mit welcher es freigebig durch die 

 Wärmeleitung seiner Gesammtoberfläche, die in ihm erzeugte Temperatur 

 nach aussen führt. 



Ein anderer Punkt, der sehr wesentlich dazu beiträgt die Einführung 

 der Wasserheizung in weiteren Kreisen der Gärtnerei zu erschweren, 

 ist eine unzeitige, aus Mangel gründlicher Sachkenntniss entsprin- 

 gende Furcht. 



Die Gefahr der Dampfkessel, die öfter wiederkehrenden Unglücks- 

 fälle, die durch ihr Zersprengen herbeigeigeführt werden, haben sich 

 nach und nach der Art verbreitet und in den Gemüthern festgesetzt, 

 dass sie jede in einen Raum eingeschlossene Wassermenge, die erwärmt 

 wird, nicht nur mit Besorgniss ansehen, sondern sogar mit Furcht 

 meiden. 



Unsere Kreislauf- Wasserheizungen, vorzüglich die eben behandelten 

 mit Niederdruck, bieten nach dieser Seite zu auch nicht einmal soviel 

 Gefahr, wie jedes andere mit siedendem Wasser gefüllte Gefäss. 



Bei Wasserheizungen, wo die Wasserofen nur durch einen aufge- 

 legten Deckel geschlossen sind, sowie bei solchen, wo dieser Deckel fest 

 aufgelöthet ist, jedoch der Kessel oder der Wasserofen mit einem durch 

 keinen Hahn verschlossenen, sondern offen stehenden Speiserohr versehen 

 ist, schwindet jede Gefahr selbstverständlich. Denn selbst für den Fall, 

 dass die ganze im Apparat enthaltene Wassermasse den höchst mög- 

 lichsten Grad der Erwärmung erreichte, also siedete, könnte nur ein 

 Uebersprudeln des wallenden Wassers oder ein starkes Entweichen der 

 sich entwickelnden Dämpfe eintreten. Dasselbe begegnet uns jedoch 

 alle Tage bei jeder Kochmascliiene, bei jedem Tlieekessel, ohne dass 

 wir sie deshalb für gefährlich halten. 



Selbst bei den Wasserheizungen, wo ein vollständiges Absperren 

 durch vollkommenen Schluss des Apparates statt hat, ist diese Furcht 

 eine müssige, da die stete Cirkulation und Wärmeabgabe das Wasser 

 niemals zum Kochen, also auch nie zu einer heftigen Dampfentwicklung 

 kommen lässt. Höchstens könnte daher die Ausdehnung des Wassers 



