Die Compensationen. 



85 



nach der Seite hin, die nicht Berührungsfläche ist, mit einem gelochten 

 starken Eisenring (b) überlegt und beide Eisenringe (b und b Fig. 17 u. 18) 

 dazu benutzt, die zwischen ihnen liegenden Blechringe (a und a) mit Gewalt 

 durch eingebrachte Schraubenbolzen an einander zu bringen. Da aber 

 die, so durch Hilfe der Eisenringe (b) aufeinander gepressten ringförmi- 

 gen Blechflächen (a) nie vollständig schliessend an einander liegen wer- 

 den, so wird unter allen Umständen eine schliessende Zwischenlage (c) 

 von Kautschuk, Filz, Tuch u. dgl. m. angewendet werden müssen (S. 80). 



VI. Die Comppiisationcii. 



(Tafel VI. Fig. 19-24, 33—35, Tafel VIII. Fig. 12 und 13.) 



Der Einfluss der Wärme auf die Leitungsröhren wird sich beim Ma- 

 terial durch eine in ihm hervorgerufene Ausdehnung bemerklich machen. 

 Da das Material, aus dem die Röhren gearbeitet sind, ein verschiedenes 

 ist, ebenso aber die Wirkung der Wärme auf die Ansdehnung, so werden 

 die Ausdehnungsverhältnisse je nachdem der Apparat aus diesem oder 

 jenem Material hergestellt wurde, sich verschieden erweisen. Während 

 Eisen sich von — 80*^ 11. um y8i2 ausdehnt, dehnt sich Kupfer nur um 

 VöSi, Zink um V322 seiner Länge aus (S. 39). Es würde also hiernach 

 das Eisen am wenigsten, das Zink am meisten diese Ausdehnung be- 

 merklich machen. 



So geringfügig diese Bruchtheile sich im ersten Augenblicke darstel- 

 len, so eingreifend werden sie doch für den Apparat selbst. 



Die Leitungröhren der Wasserheizungen sind fast immer von einer 

 sehr ausgedehnten Länge und eben diese Länge ist es, die den scheinbar 

 so kleinen Bruchtheil zu einer für den A^Dparat sehr bedeutenden Grösse 

 erhebt. Hätte man z. B. drei Röhrenleitungen von 100' Länge, von wel- 

 chen die eine von Eisen, die andere von Kupfer, die dritte von Zink 

 wäre, so würde sich die eiserne Röhrenlänge von auf 80^ erwärmt um 

 ca. 1,50", die kupferne um 2,07", die zinkene um 3,72" ausgedehnt haben. 

 Ein Maass, das sich schon ganz bemerklich fürs Auge, aber noch viel be- 

 merklicher für den Apparat selbst machen muss! 



Die Röhren des Apparates dehnen sich zwischen den beiden entge- 

 gengesetzt liegenden Theilen desselben, dem Kessel und den Wasser- 

 öfen aus. Sowohl der Kessel wie der Wasserofen sind nicht geeignet, 

 einem auf sie ausgeübten Druck durch Fortbewegung auszuweichen. 



Der Kessel, an und für sich schwer, gewinnt durch die in ihm ent- 

 haltene, oft sehr grosse Wassermasse noch mehr an Gewicht. Seine 

 Stellung im Herde, sowie seine enge Verbindung mit ihm und seiner 

 Masse, macht ihn zu einem unverrückbaren Punkte des Apparates. 



Der, dem Kessel entgegengesetzt stehende Wasserofen, ist fast in 

 derselben Lage. Seine eigene körperliche Masse, sowie das in ihm ent- 

 haltene Wasser geben ihm ebenfalls ein sehr bedeutendes Gewicht, ob- 



