8G 



Die Compensat'ionen. 



gleich er, da er ohne jede weitere Verbindung frei für sich steht, dem 

 Kessel gegenüber noch immer als leichter fortrückbar, als leichter be- 

 weglich erscheint. 



Zwischen diesen beiden schweren und fast festen Theilen des Ap- 

 parates ziehen sich in geradliniger, straffer Verbindung die Leitungsröh- 

 ren hin, sind daher durch sie in ihrem Längenmaass begrenzt und an 

 dieses Maass gebunden. 



Findet unter solchen Umständen auch nur die geringste Verlängerung 

 der zwischen dem Kessel und dem Wasserofen liegenden Leitungsröhren 

 statt, so muss dieser Ausdehnung die Unverrückbarkeit des Kessels und 

 die Schwerverrückbarkeit des Wasserofens als Hinderniss, welches die 

 Ausdehnungkraft zu bewältigen hat, entgegentreten und es muss dadurch 

 nicht nur ein Druck der Röhrenenden gegen den Kessel und Wasserofen, 

 sondern auch eine Spannung in den einzelnen Theilen der Röhrenaus- 

 dehnung selbst eintreten. 



Die Gewalt, mit welcher dieser Druck vollführt wird, ist zwar eine 

 sich allmählig steigernde, aber unwiderstehliche. 



Hat die sich ausdehnende Röhre eine kreisrunde oder überhaupt 

 runde Durchschnittsfläche, so wird sie hierdurch trotz der dünnen Wan- 

 dungen zu einer bedeutenden Widerstandsfähigkeit erhoben. 



Die erste Wirkung des Drucks der sich verlängernden Röhren, wird 

 sich auf die Wandungen des Kessels und des Wasserofens werfen und 

 sich unmittelbar in den Theilen am meisten zeigen, die mit den Röhren 

 in unmittelbarer Verbindung stehen. 



Da der Kessel nicht fortgeschoben werden kann, so wendet sich die 

 ganze Kraft gegen den Wasserofen und ist dieser ebenfalls unbeweglich, 

 so theilt sie sich als gleichförmige Spannung beiden mit und sucht sich 

 durch Einbeulen der Kessel- und Wasserofenwände, oder durch Heraus- 

 drängen der Röhren aus der Verbindung Genugthuung zu verschaffen. 



Ist die Verbindung der Röhren mit den Kesseln und Wasseröfen 

 nicht widerstandsfähig, also nicht fest genug, so wird sie zerrissen und 

 Kessel oder Wasserofen, oder Kessel und Wasserofen werden an diesen 

 Stellen leck oder undicht, das Wasser entströmt dem Apparat und die 

 Heizung kommt in Stillstand. 



Ist die Verbindung der Röhren mit dem Kessel und Wasserofen in 

 lialtbarer, uiizerreissbarer Art hergestellt (S. 67 und 74), so wird der Druck 

 ein notliwendiges, wenn auch noch so geringes Einbeulen der Wan- 

 dungen hervorrufen. 



Tritt Abkühlung des Apparates, somit ein Zusammenziehen der Röh- 

 ren auf ilir altes Maass, ein, so müssen die durch die Wärme auseinan- 

 dergeschobenen Theilchen bei ihrer Rückbewegung auch wiederum die 

 Wandungen, die sie eingebeult haben, mit in diese Bewegung ziehen 

 d. h. sie wieder ausbeulen. 



Bei jedesmaligem Erwärmen und Erkalten des Heiza^^parates wird 

 also eine Bewegung in den Wandungstheilen des Kessels und Wasser- 



