Die Compensationen. 



87 



ofens eintreten, die den Leitungsröbren am nächsten liegen, und da diese 

 Bewegung eine oft wiederkehrende ist, so können ihre nachtheiligen 

 Folgen für die davon betroffenen Stellen, die hierdurch brüchig werden 

 müssen, nicht ausbleiben. Man arbeitet diese Stellen deshalb schon be- 

 sonders stark (S. 67, 74), um diesem Uebel und allen daraus folgenden 

 Zertrümmerungen soviel wie nur irgend möglich aus dem Wege zu gehen. 



Sind die Gefässwände des Kessels und des Wasserofens so stark, 

 dass sie vollständig gewappnet dem Druck der sich durch die Wärme 

 verlängernden Röhren Widerstand zu leisten vermögen, so fällt die Span- 

 nung auf die Röhreu selbst zurück und bringt diese entweder an einzel- 

 nen schwachen oder schlecht zusammengesetzten Stellen zum Bruch und 

 zum Zerreizsen, oder biegt sie aus ihrer gerade gestreckten Richtung in 

 einen Bogen. 



Tritt der erste Fall ein, so ist durch Zertrümmerung der Apparat 

 sofort ausser Thätigkeit gesetzt; tritt der zweite Fall ein, so können die 

 Nachtheile ebenfalls nicht ausbleiben, wenn sie sich auch niclit sofort als 

 auffällig in die Augen springend bemerkbar machen. 



Das Biegen der Röhren wird stets sich wiederholend mit jeder Ab- 

 kühlung und Erwärmung wiederkehren und sich hierbei vorzugsweise an 

 die nachgiebigsten, also schwächsten Stellen wenden und dies pflegen ge- 

 wöhnlich die Verbindungsstellen oder dünnwandigen Stellen der Röhren 

 zu sein. Die Folge hiervon ist dieselbe wie die bei der Kessel- und 

 Wasserofenwand, ein allmähliges Brüchigwerden, dem endlich eine Zer- 

 störung folgen muss, was freilich oft ziemlich lange auf sich warten lässt. 



Die Sorge für einen gut gebauten Apparat, an den ja auch als Haupt- 

 bedingung die Dauerhaftigkeit gestellt werden muss, ist, diese nachtheili- 

 gen Einflüsse der Ausdehnung zu beseitigen oder zu compensiren. Alle 

 Einrichtungen, die zu diesem Zwecke getroffen und unternommen sind, 

 heissen daher Aufhebungs- oder Ausgleichungs- oder Compen- 

 sations -Einrichtungen. 



Eine der ersten und ältesten Einrichtungen, um diese Widerwärtig- 

 keit zu beseitigen, bestand darin, dass man den Wasserofen beweglich, 

 also für den auf ihn wirkenden Druck nachgiebig machte. Man stellte 

 ihn, um dies zu erreichen, auf drei bis vier Räder oder Rollen, denen 

 man um sie recht gangbar zu machen, kleine eiserne Schienen als Bahn 

 unterlegte. 



Der Druck der Röhrenverlängerung war somit im Stande, ohne die 

 Röhren zu biegen, den Wasserofen beim Ausdehnen fortzuschieben, so- 

 wie beim Abkühlen, also Verkürzen wieder nachzuholen. Die Einrich- 

 tung schien durchaus practisch, erwies sich aber im Gebrauch als das 

 Gegentheil. 



Da der Wasserofen mit seinem Wasservorrath der Repräsentant einer 

 nicht zu verachtenden Last ist, so musste die Ausdehnungsspannung in 

 den Röhren, ehe sie als bewegende Kraft wirken konnte, erst zu einer 

 der fortzubewegenden Last angemessenen Kraft anwachsen. Ehe dies 



