130 



Das Siclierheits-Ventil. 



Da bei den Hochdruck-Wasserheizungen als Hauptgrundsatz festge- 

 halten ist, das Wasser in einem vollständig geschlossenen Kaume über 

 80^ hinaus zu erhitzen, so müssen auch alle ihre Theile darauf berech- 

 net sein, dem dadurch entstehenden, oft so mächtig werdenden Druck 

 mit aller Sicherheit zu widerstehen. Man wird daher, da der Bau in 

 seinen ganzen Grundzügen genau derselbe bleibt, wie bei den Nieder- 

 druckheizungen fast nur einzig und allein auf die "Wandungen, sowie auf 

 die Näthe des Apparates sein Augenmerk zu richten haben, um diese 

 dem Druck angemessen haltbar zu machen. Anwendung von dünnem 

 Blech fällt also bei den Hochdruckheizungen selbstverständlich fort und 

 an seine Stelle treten starke gewalzte und gehämmerte Platten. Zink, 

 Blei und Zinn fallen ihrer Dehnbarkeit wegen ebenfalls fort und werden 

 hier nur durch Eisen und Kupfer ersetzt. Selbst das Gusseisen hört 

 auf in allen Fällen brauchbar zu sein, da es bei sehr hoher Anspannung 

 des Drucks, also bei sehr starker Erhitzung des Wassers sich nicht mehr 

 als zuverlässig erweist. Es bleibt daher als eigentliches Material für 

 die Ausführung eines Hochdruckapparates nur noch Schmiedeeisen und 

 Kupfer übrig. 



Die Löthung mit Zinn, Blei und Schnellloth hält hier ebenfalls nicht 

 mehr Stand. Alle Theile, die es nur irgend zulassen, werden durch Nie- 

 ten aneinander befestigt, und wo Loth angewendet werden muss, kann 

 man sich nur des besten Schlagelothes bedienen. 



Die Construction der Kessel und Röhren, sowie ihre Zusammen- 

 setzung, bleibt im grossen Ganzen mit Ausnahme der oben erwähnten 

 durch den Druck bedingten Abweichungen, dieselbe. 



Die Form der Kessel ist bereits im Vorhergehenden (S. 47 — 68) be- 

 sprochen, doch finden bei Hochdruckheizungen diejenigen mit sehr grosser 

 Oberfläche die meiste Anwendung, vorzüglich aber die in dem Ofen 

 stehende Spiralröhre (S. 59. Tafel Y. Fig. 6—9). 



Die Wasseröfen sind dem Ganzen entsprechend herzustellen, doch 

 finden sie sehr selten eine Verwendung. Man ersetzt sie durch einen 

 ausgedehnteren Röhrenlauf oder, wenn sie an einer bestimmten Stelle des 

 zu erheizenden Raumes mit ihrer Wirkung hervortreten sollen, durch ein- 

 fache Spiralwindungen der Leitungsröhren (S. 72. Tafel VI. Fig. 9). Der 

 aus grossen Flächen zusammengesetzte Wasserofen widersteht dem hef- 

 tigen Druck weniger leicht, wie die dünne cylindrische Röhre, daher 

 findet die Spirale mehr Anwendung wie der eigentliche Ofen. 



Die Hähne und Ventile der Kessel und Wasseröfen bleiben, 

 so weit sie dieselben wie bei der Wasserheizung mit Niederdruck sind, 

 unverändert, doch tritt für den dem Hochdruck unterworfenen Kessel 

 nocli ein neues Ventil, 



Das Sicherlieits-Venlil 



auf. 



Durch das vollständige Geschlossensein des Apparates kann der in 

 demselben entstehende Druck durch eine zu straife Erhitzung sehr leicht 



