132 



Das Sicherheits-Ventil. 



des Apparates, also auch gegen den unteren Theil des Ventils (A) drücken. 

 So lange dieser Druck geringer ist wie der Druck den das Ventil aus- 

 übt, so lange wird das Ventil unbeweglich im Ventilsitz bleiben, sowie 

 aber der Druck im Kessel so stark ist, dass er auf die untere Fläche 

 des Ventils mit mehr Kraft wirkt wie dessen Belastung von oben, wird 

 das Ventil (A) indem es dem Druck nachgiebt, sich in dem Ventilsitz 

 so weit in die Höhe schieben bis ein Theil des Wassers aus dem Kessel 

 durch den hierbei entstehenden Zwischenraum entweichen kann. Hier- 

 durch hört der Druck im Kessel auf und das Ventil fällt durch sein 

 Uebergewicht herabgedrückt, wieder fest in den Ventilsitz und schliesst 

 somit den Kessel, also auch den ganzen Apparat auf so lange, bis die 

 Spannung wieder in ihm im Stande ist, den Druck des Sicherheits- Ventils 

 zu bewältigen. 



Hebelarm und Gewicht dienen dazu, dem Ventil eine abwechselnde, 

 durch das Bedürfniss erforderte Belastung zu geben. Zu diesem Zweck 

 ist der Hebelarm durch einzeln an ihm angebrachte Marken in gleiche 

 Theile getheilt, von denen jeder einzelne in seiner Länge dem Abstände 

 entspricht, den der Unterstützungspunkt des Hebels (F) mit seiner ersten 

 Auflage (D) auf dem Ventilkopf (A) bildet. Hätte z. B. die untere Fläche 

 des Ventils genau Grundfläche und der ganze Hebel wäre in sechs 



gleiche Theile getheilt, von denen jeder einzelne, der Entfernung vom 

 Unterstütungspunkt des Hebels bis zur Auflage am Ventilkopf entspräche, 

 so würde, wenn ich das Gewicht auf ^/e des Hebelarms schöbe und das- 

 selbe 15 U schwer wäre, das Ventil mit 2 X 15 oder 30 ^, also mit dop- 

 peltem Atmosphären-Druck belastet sein und die Wassermasse im Kessel 

 könnte demnach bis auf diese Spannung d. h. bis auf 90^ R. erhitzt wer- 

 den, ohne das Ventil zu lüften. 



Schiebt man das Gewicht noch weiter nach dem Ende des Hebel- 

 armes zu, vielleicht auf ^/e, Ve, Ve oder bis ans Ende des Hebelarmes, 

 also bis auf Ve, so wäre das Ventil mit 3 X 15 oder 45 S', 4 X 15 oder 

 60^, 5X15 oder 75^ und endlich 6X15 oder 90 ^, also mit dem Druck 

 von 3, 4, 5 oder 6 Atmosphären belastet. 



Da man bei jeder Wasserheizung mit Hochdruck von vorne herein 

 die Temperatur, also die Spannung bestimmt, die man ihr zu geben ge- 

 denkt und alle Theile des Apparates auf diese Spannung hin in ihrer 

 Stärke berechnet sind, so kann man durch ein solches auf dem Kessel 

 gesetztes Sicherheits-Ventil, welches durch seine Einrichtung nur bis zur 

 höchsten angenommenen Spannung geschlossen bleibt, jeder heftigen 

 Zertrümmerung, daher auch jedem möglichen Unglück vorbeugen. 



Da sich die Spannung, welche sich im Kessel entwickelt, durch die 

 ganze Wassermasse, also durch den ganzen Heizapparat hin gleichförmig 

 verbreitet (S. 2), so kann man eigentlich dies Sicherheits- Ventil an jeder 

 Stelle des Apparates anbringen, gewöhnlich jedoch und am passendsten setzt 

 man es auf den Kessel. Sind Wasseröfen vorhanden, so bringt man, um 



