Das Sicherheits-Ventil. 



133 



ganz sicher zu gehen, wohl auch noch eins auf die Decke des letzten 

 Wasserofens. 



Da von der richtigen und guten Einrichtung des Sicherheits-Ventils 

 oft das Bestehen der ganzen Heizung, sowie die Verhütung jeder Gefahr 

 abhängig gemacht wird, so muss auf dasselbe nicht nur die grösste Sorg- 

 falt, sondern auch die peinlichste Aufmerksamkeit der Instandhaltung ver- 

 wendet werden. Ventil und Ventilsitz sind deshalb, schon um jedes Ein- 

 rosten zu vermeiden, aus Bronce hergestellt, da sonst leicht durch Oxy- 

 dation des Ventils in dem Ventilsitz eine zu widerstandsfähige und somit 

 unglückbringende Verkittung eintreten könnte. Alle Theile des Ventils 

 müssen leicht beweglich erhalten werden, daher oft einer sorgfältigen 

 Prüfung und guten EinÖlung unterzogen sein. 



Die Speiseröhren bleiben auch hier wie früher, doch sind sie 

 sämmtlich mit einem Hahn zum Absperren versehen. 



Den Leitungsröhren muss dieselbe Sorgfalt zugewendet werden 

 wie dem Kessel. Sie sind alle rund, von Eisen oder Kupfer, mit Schlage- 

 loth gelöthet und erhalten unter einander die schon früher besprochenen 

 Verbindungen (S. 76—83. Tafel VI. Fig. 25, 26, 29, 30, 31 und 32). 



Auch die Compensation (Tafel VI. Fig. 19—24, 33—35, Tafel VIII. 

 Fig. 12 und 13. S. 87) bleibt dieselbe, doch ihre Verbindung mit den 

 Leitungsröhren muss in derselben sichernden Art und "Weise vollzogen 

 werden, wie die Verbindung der Leitungsröhren unter einander. 



Bei der Anlage der Röhrensyteme wird gewöhnlich das Hauptab- 

 fluss- und Zuflussrohr in mehrere kleinere Röhren getheilt, es gilt daher 

 von ihnen auch hier Alles das, w^as früher schon gesagt ist (S. 90); 

 eben so ist es mit den Röhrenträgern (S. 95), den Absperrungs- 

 hähnen (S. 97), den Luftkappen oder Luftsammlern (S. 101), die 

 hier sehr häufig in Anwendung kommen, da sie wesentlich sind. 



Bei ihrer An wen d ung zeigt sich die Heizung mit Hochdruck genau 

 so fügsam im Dienste, wie mit Niederdruck, doch ist man, wie dies von 

 selbst folgt, im Stande, mit ihr durchgreifendere Ergebnisse zu erzielen. 



Vergleichen wir die Wasserheizungen mit Hoch- und Niederdruck in 

 ihrer Anwendung bei der Gärtnerei, so ist das Ergebniss: dass im All- 

 gemeinen für nicht zu ausgedehnte Räume die einfache 

 Heizung mit Niederdruck den Vorzug verdient. 



Ihre Einrichtung ist an und für sich weniger kostspielig und hat 

 ausserdem den Vortheil, dass sie selbst in den ungeschicktesten Händen 

 ohne jede Gefahr bleibt, dabei leistet sie Alles, was nur irgend von 

 einer Gewächshausheizung beansprucht werden kann. 



Die Wasserheizung mit Hochdruck möchte vielleicht für grosse Ge- 

 wächshausräume entsprechender wirken. Ihre Hauptanwendung findet 

 sie jedoch bei Erheizung ganzer, aus mehreren Stockwerken bestehender 

 Häuser oder öffentlicher Gebäude und Locale. 



Eine besondere Ausführung der hier besprochenen Wasserheitzung 

 in bestimmten Räumlichkeiten zu geben, halten wir des dem Buch ver- 



