351 



der Gasfabrik gebracht wurde. Diese aus der Gasfabrikation ausgeschiedene 

 Reinigungsmasse besitzt einen intensiven Leuchtgasgeruch, der in dem 

 vorliegenden Falle durch die durchlässige Senkgrube in den Brunnen 

 gedrungen ist. Ein Beweis, dass der angeführte Schluss richtig war, 

 lieferte das allmälige Verschwinden des Geruches, nachdem die Senkgrube 

 geleert wurde, trotzdem die Gasfabrik in ihrem Betriebe nicht die geringste 

 Aenderuug vornahm. 



Das verhältnissmässig beste Wasser liefert die Wasserleitung der 

 Nordbahn, welche den Bahnhof, die Zuckerfabrik und die Kaserne mit 

 Trinkwasser versorgt. Diese Wasserleitung wurde im Jahre 1858 von 

 der Nordbahn (durch E. von Bühler) hergestellt, da sich schon damals 

 der Mangel an verwendbaren Trinkwasser fühlbar machte. Da die 

 Leitung immer mehr und mehr in Anspruch genommen wurde, sah sich 

 die Bahn veranlasst im Jahre 1875 eine neue Quelle miteinzubeziehen. 

 Die Länge der Leituug ist 2*68 Kilometer, das Gefälle beträgt nur 

 1*517 Meter. Dieses geringe Gefälle bedingt, dass die Leitung stellen- 

 weise nicht tief genug in die Erde gelegt werden konnte, was anderseits 

 den Uebelstand zur Folge hat, dass die Temperaturschwankungen des 

 Wassers zu gross sind. Nach meinen Beobachtungen im Jahre 1875 und 

 1878 zeigt das Wasser im Sommer oft eine Temperatur von 16'6° C , 

 während es im Winter bis auf 5° C. herabsinkt. Nach den neuern 

 hygienischen Anforderungen soll die Temperatur nur zwischen 7 — 11° C. 

 schwanken (Wolfhügel.) Diese Wasserleitung gibt uns einen Anhalts- 

 punkt wie Prerau mit gutem Wasser zu versorgen wäre. Ist die 

 Zusammensetzung des Wassers auch nicht ganz den Anforderungen der 

 Wiener Commission entsprechend, so ist die Differenz doch nirgends bedeutend. 



Die grössere Menge von Glühverlust rührt wohl meist von den 

 Holzröhreu her, welche schon allzulange (die meisten seit 1858) im 

 Gebrauche stehen. Daher bekam auch das Wasser in der letzten Zeit 

 einen ziemlich deutlichen dumpfigen Geschmack. Die Zersetzung der 

 Holzröhren wurden noch dadurch vergrössert, dass ein Theil der Leitung 

 durch sumpfiges Terrain zieht und so der Auslaugung auch von Aussen 

 ausgesetzt ist. Diese Thatsache berücksichtigend hat die Nordbahn in 

 diesem Jahre den Theil der Leitung, welcher iu sumpfigem Terrain 

 liegt, ausgewechselt und die hölzernen Röhren durch eiserne ersetzt, 

 wodurch das Wasser wesentlich gebessert wurde. Ein Vorzug dieser 

 Wasserleitung besteht aber in der Constanz ihrer Zusammensetzung. 

 Das Wasser dieser Leitung wurde von mir in den Jahren 1873, 1875, 

 1878 und 1880 untersucht, die Resultate finden sich in der Tabelle 4 

 zusammengestellt. 



