116 



der Grösse der atmosphär. Niederschläge, sowie die gleichzeitige Be- 

 stimmung der Temperatur des Wassers und der Luft zur Durchführung 

 gelangen ; ferner wären noch eine Reihe von genauen geodätischen 

 Messungen vorzunehmen und endlich müsste auch die wass er recht- 

 liche Frage eine eingehende, sachkundige Würdigimg erfahren. 



In Bezug auf eine Reihe von rein technischen Fragen verdanken 

 wir dem Herrn Bauadjuncten Franz einige sehr interessante Daten, die 

 wir hier folgen lassen: 



Die Niveaudifferenz zwischen den Stationsplätzen Blansko und 

 Brünn beträgt circa 72"}/ und da zwischen der Punkwaquelle und der 

 Station Blansko gleichfalls eine nicht unbedeutende Niveauverschiedenheit 

 ergibt, so wären nach dieser Richtung hin die Verhältnisse für eine 

 Zuleitung der Quelle ziemlich günstige. 



Die Wasserentnahme müsste am sogenannten „Punkwaausfluss" 

 geschehen, der abzufassen wäre und von wo die Zuleitung in guss- 

 eisernen Röhren thalabwärts über Blansko, längs der Staatsbahntrace 

 nach Brünn (etwa Obrowitz) zu geschehen hätte. Hier wäre eiu kleines 

 Klärungs- und Vertheilungsreservoir, eventuell Filtrirbassiu anzulegen, 

 da dass Wasser, zumal nach heftigen Regengüssen, trübe erscheint. 



Sieht man von den Kosten der Vorstudien, sowie des rein juri- 

 dischen Theils dieses Projectes und jener für das Röhrennetz innerhalb 

 des Stadtrayons — welche sich so ziemlich bei jedem anderen Projecte 

 gleich hoch stellen dürften — ab, so würden die b 1 os s e u B auk o s ten 

 der Zuleitung vom „Punkwaausfluss" bis Obrowitz nach 

 einem oberflächlichen Kalkül sich wie folgt stellen: 



Das Abfassen des Punkwaausflusses üw. fl. 17.000 



Die Kosten des Röhrenstranges, die Röhrenlänge 

 mit Rücksicht auf die Krümmungen des Weges und 

 die Umgehungen der Tunelle mit 37.930 curr. met. an- 

 genommen, ergibt bei einem Röhren durchmesser von 

 200™^ und einer Wandstärke von 20^ pro laufenden 

 Meter 100 Kilogr. Gewicht gerechnet, ein Totalgewicht 

 von 37.930 metr. Ctr., das sich mit ö. W. fl. 15 pro 

 metr. Ctr. angesetzt, berechnet auf 568*950 fl. d. i. rund „ 569.000 



Die Erdaushebung für die Röhrenleitung circa 

 1 Cubmtr. pro laufenden Röhrenmeter sammt Anschüt- 

 tung, Stampfung, Planirung und Wiederherstellung der 



Fahrbahn angenommen ä 1 fl. rund „ 38.000 



Transport . . .~ ÖW - fl. 624.000 



