107 



Gegend, wo die Ansiedelung schon vor langer Zeit stattfand, was die 

 hohe Verunreinigung des Bodens erklärt. Das Wasser ist in Folge seines 

 hohen Abdampfrückstandes, seines hohen Gehaltes au Kalk, Magnesia, 

 Chlor und Schwefelsäure, welcher die Grenzzahlen weit überschreitet, 

 dem Trinkgebrauche absolut zu entziehen. 



Wasserprobe 9. Einem Flachbrunnen im Süden der Stadt Prerau 

 entnommen. Das Wasser ist beim Pumpen fast klar, hat dumpfen 

 Geruch und deutlichen Eisengeschmack. Beim Stehen — selbst in ge- 

 schlossenen Gefässen — wird es vollkommen undurchsichtig gelb, sedi- 

 mentirt in offenen Gefässen einen starken, rothen Niederschlag, der 

 zumeist aus Eisen besteht. Das Wasser bleibt schwach opalisirend. 

 Der Eisengehalt beträgt 0*050 gr per Liter sedimentirtes und 0*045 gr 

 gelöstes Eisenoxyd. Die Härte des Wassers ist etwas grösser, die orga- 

 nische Substanz normal. Auffallend gross ist der Gehalt an Schwefel- 

 säure und wurde, um sicher zu sein, noch eine zweite Bestimmung 

 vorgenommen, welche 0'2915 gr per Liter, also ein übereinstimmendes 

 Resultat ergab. Das Wasser ist seiner chemischen Zusammensetzung 

 nach zum Trinkgebrauche unter gewissen Bedingungen zulässig, doch 

 seine physikalischen Eigenschaften verhindern die Verwendung des 

 Wassers zum Trinken. 



Wasserprobe 10. Der Brunnen, dem dieses Wasser entnommen, 

 liegt in der neuen Bahnhof-Anlage im Südosten der Stadt Prerau. Das 

 Filtrat ist vollkommen klar. Beim Stehen scheidet das Wasser etwas 

 Sediment ab, das Wasser selbst aber wird nicht klar. Suspendirtes 

 Eisenoxyd beträgt 0*009 gr per Liter Wasser. Der Abdampfrückstand 

 ist gelblich und wird beim Glühen leicht schwarz. Dieses Wasser ent- 

 spricht seinen Zusammensetzungen nach vollkommen den Angaben, welche 

 in dem Bruunenplane der Stadt Prerau im vorerwähnten Werke für den 

 Süden und Südosten verzeichnet sind. Bedeutend und dem Gebrauche 

 geradezu entgegenstehend ist der hohe Eisengehalt. Sollte dieser hohe 

 Gehalt durch Aenderung in der Anlage entfernt werden können, so ist 

 das Wasser zum Trinkgebrauche vollkommen geeignet. Das Wasser ist 

 weich und mundet unseren Bewohnern, welche gewohnt sind, Wasser 

 von 30 und mehr Härtegraden zu consumiren, nicht besonders. Dies 

 ist jedoch kein Grund, das Wasser dem Trinkgebrauche abzuwenden 

 und es wird sich gewiss recht bald der Geschmacksiun an dieses Wasser 

 gewöhnen. 



Wasserprobe 11. Von Mähr. - Weisskirchen zur Untersuchung 

 eingesendet. Das Wasser entstammt dem Brunnen bei dem im Baue 

 begriffenen Spitale. Die ersten Partien des Wassers, v/elches mir zuge- 



