CHAUFFAI Œ. 



— 298 — 



CHAUFFAGE. 



Bonnemain, architecte au Pecq, pour des cou- 

 veuses artificielles. C'est à l'horticulture pari- 

 sienne que revient l'honneur d'en avoir fait Les 

 premières applications aux serres vers 1-30. MM. 

 Gronthier, Luddemann et Rougior firent faire 

 des installations très complètes par Gervais. le 

 fondateur de cette industrie, qui créa un en- 

 semble de dispositions qui sont encore en usage 

 aujourd'hui, a'ayanl subi de modifications que 

 da us La construction des chaudières. 



Le principe est toujours resté Le même. Il con- 

 siste dans l'cinploi d'une chaudière de forme 

 quelconque entièrement remplie d'eau disposée 

 au dessus d'un foyer. Cette chaudière est munie 

 de deux orifices, l'un à La part ie supérieure pour 

 le départ, L'autre à la partie inférieure pour la 

 rentrée. Le départ et, La rentrée sont réunis par 

 Les tuyaux de circulation de façon à former un 

 circuit non interrompu et complètement rempli 

 d'eau. 



L'eau contenue dans La chaudière chauffée 

 par le foyer diminue de densité et tend par sa 

 légèreté spécifique à s'élever à la partie supé- 

 rieure de L'appareil; il y a à ce momenl rupture 

 d'équilibre entre les colonnes formées par le 

 tuyau de départ et le tuyau de rentrée, et La cir- 

 culation s'établit. C'est-à-dire, que l'eau chaude 

 pa rtant- par Le tuyau supérieur se rend dans les 

 tuyaux de chauffage, dans Lesquels elle circule 

 en abandonnant une partie de sa chaleur, ei re- 

 vient à La chaudière pour repartir de nouveau 

 avec plus ou moins d'activité suivant L'inten- 

 sité du feu. A un moment donné, si celui-ci est 

 toujours poussé, l'eau acquiert une telle tempé- 

 rature qu'elle entre en ébullition etjaiilil par 

 les ouvertures ménagées dans les tuyaux et qui 

 ont pour but d'empêcher toute pression de se 

 forme]' à L'intérieur; lorsque ce résultat est at- 

 teint, il est inutile de forcer le feu. on doit le 

 ralentir en modérant le tirage, pour éviter de 

 vider l'appareil et de brûler La chaudière. On 

 règle le tirage comme dans les autres appareils 

 de chauffage, soit au moyen d'un papillon ou 

 d'un registre placé dans la cheminée, soit en 

 réglant l'accès de l'air nécessaire à la combus- 

 tion par La porte de cendrier. 



Lcs^ouverf urcs dont il est question ci-dessus 

 sont munies de petits tubes conduisant au de- 

 hors la vapeur produite par l'ébullition et qui, 

 entraînant avec elle une certaine quantité d'eau, 

 détruirait les végétaux sur lesquels elle se trou- 

 verait projetée, si l'on ne prenait cette précau- 

 tion. Ces mêmes ouvertures servent également 

 à laisser échapper l'air contenu dans l'appareil 

 au moment du remplissage. Suivant la gran- 

 deur des serres et la, température a obtenir, on 

 multiplie les cours de tuyaux en leur donnant 

 un diamètre approprié, ce diamètre varie entre 

 75 et 120 mm.; on peut également employer des 

 tuyaux de plus fa.ible diamètre, dans les habi- 

 tations on descend jusqu'à 30 mm., mais poul- 

 ies serres, il est préférable d'avoir dans l'appa- 

 reil une certaine quantité d'eau qui forme ré- 

 servoir de chaleur. Dans le cas où le tirage 

 venant à diminuer dans des proportions consi- 

 dérables ou le feu à s'éteindre pour une raison 

 quelconque, les calories contenues dans la niasse 

 d'eau continuent à alimenter les surfaces de dé- 



perdition des tuyaux pendant un laps de temps 

 assez considérable. 



Chaudières. — Les chaudières employées pour 

 le chauffage par l'eau chaude à basse pression 

 se font en fer. en cuivre ou en fonte. Le cuivre 

 est plus dispendieux et moins durable que le 1er. 

 et la fonte demande à être employée avec pré- 

 caution, étant sujette à rupture dès la mise en 

 service. La tôle de fer ou d'acier est le métal 

 qui convient le mieux pour cette construction 

 et qui donne de meilleurs résultats. 



On donne aux chaudières des formes plus ou 

 moins compliquées. 



La plus simple et l'une des meilleures, malgré 



Fig. 209. — Chaudière 1er a cheval. 



que son emploi date du début de cette industrie, 

 est la chaudière en forme de fer à cheval ou de 

 tombeau. (Fig. 200.) 



Sa forme horizontale utilise bien les gaz de 

 la combustion, son foyer muni d'une porte lar- 

 gement ouverte permet d'y brûler tout com- 

 bustible et d'y faire plus ou moins de feu. sui- 

 vant les besoins. Le seul reproche qui lui ait 

 été fait, est d'être privée d'un système d'alimen- 

 tation continue de combustible, mais en ces 

 derniers temps, certains constructeurs ont ima- 

 giné de la munir d'un orifice à La partie supé- 

 rieure avec trémie de chargement pour le foyer. 

 Une disposition spéciale de la grille facilitant 

 l'écroulement du charbon complète ces perfec- 

 tionnements et rend cet appareil le mieux com- 

 pris pour le chauffage des serres, permettant de 

 réaliser le maximum d'économie en utilisant les 

 menus et lincs de houille. 



])c cette forme de fer à cheval simple dérive 

 un grand nombre de chaudières, horizontales 

 également, mais munis soit de bouilleurs, soit 

 d'une partie tubulaire (Fig. 210). pour en aug- 

 menter la surface de chauffe; quelques-unes ont 

 été fa ites a vec faisceau tubulaire placé soit dans 

 La chaudière même au dessus du foyer, soif à 

 l'extrémité de celui-ci verticalement en dehors 

 de La chaudière. Ces faisceaux sont formes de 

 tubes contenant l'eau et entourés par les gaz de 

 la combustion, tandis que les parties tubulaire! 

 faisant corps avec le générateur sont tantôt 

 formés de tubes placés dans les mêmes condi- 

 tions, tantôt de tubes que l'eau entoure au con- 

 traire et que La flamme parcoure intérieure ni 



L'un et l'autre de ces systèmes sont bons lors- 

 qu'ils sont convenablement employés, mais on 

 doit donner la préférence au premier, qui fa vo- 

 rise généralement mieux la combustion. C'est 



