CHAUFFAGE. 



— 299 — 



CHAUFFAGE. 



sur ce principe qu'est basée une autre chau- 

 dière horizontale, multitubulairc, complètement 

 formée de tubes réunis en faisceaux, lesquels 

 sont assemblés par des collecteurs. C'est l'ap- 

 plication au chauffage des serres du généra- 

 teur à va- 

 peur genre 

 Bcllevillc. 

 avec en 

 moins le 

 réserv. de 

 vapcur;lcs 

 faisceaux 

 sont aussi 

 légèrt. in- 

 clinés pour 

 faciliter la 

 circul. de 

 l'eau. 



Ces appareils sont excellents, mais malheu- 

 reusement ils ne se prêtent pas à l'alimentation 

 continue du foyer. 



Une autre catégorie de chaudières, verticales 

 celles-ci. ont été créées spécialement pour rem- 

 plir ce dernier but et l'ont parfaitement atteint. 

 Elles se composent généralement d'un cylindre 

 avec tube de chargement central et portent, à 

 la partie inférieure, une ouverture pour l'allu- 

 mage et l'enlèvement des escarbilles et mâche- 

 fers, et. à la partie supérieure, une autre ouver- 

 ture pour l'approvisionnement du foyer. Le 

 départ de fumée doit se faire immédiatement 

 au-dessus de la couche de combustible qui peut 

 être consommépar la grille. sinon les gaz chauds 

 t ra versent, pour se rendre à la cheminée, le char- 

 bon de réserve dont ils diminuent la puissance 

 calorifique. Pour éviter ce grand inconvénient 

 en augmentant en même temps la surface de 

 chauffe, une disposition intéressante a été ima- 

 ginée, elle consiste à arrêter le tube de charge- 

 ment au-dessus du foyer à la distance néces- 

 saire pour que la couche de combustible soit 

 suffisante et à faire passer les gaz par une série 

 de tubes disposés tout autour. (Fi g 211 et 212.) 

 Ce mode de construction a le double avantage de 

 réserver au-dessus de la partie du foyer en igni- 

 tion une chambre de combustion et de ne pas 

 faire supporter à la grille tout le poids du char- 

 gement. 



Pour les installations de peu d'importance, il 

 a été fait spécialement des appareils dont la 

 forme et les dispositions rappellent les poêles à 

 feu continuChoubersky,Besson. etc.. et auxquels 

 on a donné le nom de poêles therniosiphons 

 {Fig. 213.) 



Le foyer est entouré par une chaudière cylin- 

 drique et annulaire et comporte l'emploi d'une 

 grille mobile pour faire tomber les cendres Ces 

 poêles sont précieux pour les petites serres et 

 jardins d'hiver attenant aux habitations, ils 

 sont faciles à entretenir et suppriment toute 

 surveillance de nuit. 



Toutes les chaudières à chargement continu 

 nécessitent un combustible spécial, coke, an- 

 thracite ou charbon maigre. Les charbons gras 

 se boursoufflcnt et se collent au contact de la 

 chaleur et restent suspendus dans le tube de 

 chargement. Il faut, pour pouvoir utiliser la 



houille grasse. Charleroi, Cardiff. Anzin ou 

 autres, une disposition toute spéciale qui n'est 

 utilisée que dans de rares appareils. 



On peut dune donner _aux chaudières pour 

 chauffage à eau chaude des formes très variées. 



ce qu'il im- 

 porte sur- 

 tout, c'est 

 de leur as- 

 surer un 

 bon ren- 

 dement en 

 les con- 

 struis, de 

 façon à 

 utiliser le 

 plus com- 

 plètement 

 poss. les 



imités de chaleur (calories) contenues dans le 

 combustible employé. 



On appelle calorie la quantité de chaleur né- 

 cessaire pour élever de 1" un kilo ou un litre 



d'ra 11. 



La houille contient . 8.000 calories 



Le coke 7.800 > 



50% des calories émises par ces combustibles 

 sont utilisées dans les chaudières de construc- 



c;itau<lière tabulaire. 



Fig. 211. — Chaudière verticale (Plaii). 



lion moyenne, mais Ton est arrivé avec des ap- 

 pareils perfectionnés à utiliser jusqu'à 5.500 

 calories par kilo de houille. 



La puissance des chaudières se calcule d'après 

 le nombre de calories à produire pour alimen- 

 ter les surfaces chauffantes ou tuyaux placés 

 dans les serres, en admettant une production de 

 S.000 calories par mètre carré de surface de 

 chauffe de la chaudière. 



Accessoires des chaudières. — Les accessoires 

 des chaudières à eau chaude, en ce qui concerne 

 le foyer, sont les mêmes que ceux; des autres 

 appareils de cha uffage, se composant d'une porte 

 de foyer pour le chargement lorsque la chau- 



