— 381 



mente entro il campo di validità delle approssimazioni, in base alle quali 

 è stata scritta la condizione di minimo cimento. 



r 1 



Al crescere indefinito di m si ritrova il rapporto dell' ing. Jona — = -, 



come è naturale perchè gli innumerevoli piccolissimi archetti, che costitui- 

 scono il contorno T, quando m tende all' oo , sono come denti infinitesimi di 

 una circonferenza di raggio r e non possono perciò avere che influenza locale. 

 Occupiamoci in particolare dei cavi di massima sicurezza, per cui, come si 

 G 1 



è detto, 1 = - . Il corrispondente valore di G, che chiameremo g, è 



mentre, per un cavo unifilare avente per raggio del conduttore interno il 

 raggio nodale r, ed egualmente di massima sicurezza, si ha 



Il rapporto — , maggiore dell'unità (da m = 12 in poi), misura, si può 

 9ì 



dire l'aumento di pericolo, che presenta un cavo multifilare di massima 

 sicurezza di fronte all' analogo unifilare. In altri termini : 



Se un cavo unifilare di massima sicurezza può resistere ad una data 

 tensione elettricaj per un cavo multifilare, pure di massima sicurezza e 

 di raggio nodale r eguale a quello dell'unico filo, la più alta tensione 

 compatibile resta ridotta nel rapporto 



Questo rapporto, decresce con m e tende per m = oo verso il valore 



1—f.irG 



T 



1 



9i = ~- 



limite 



1 



Ora 



quindi 



li 



£00 



1 



i = 0,72. 



(1,18) 



