•punto di fusione 



— 799 — 



estratto dal masso di pietra, ove era rimasto in seguito alla rottura, è 

 anch'esso polarizzato come si vede nella figura, ma nessuna traccia di 

 magnetizzazione ho ritrovato nell'asta, nè nel pezzo di conduttore da me 

 posseduto. 



« La croce ha preso^questajnagnetizzazione così complicata in seguito 



a questi due fulmini da me descritti o 

 l'aveva già dapprima? Il fatto che altre 

 volte fu già colpita da altre scariche 

 elettriche e che da molti anni trova- 

 vasi su quella cima, ci fa ritenere come 

 più probabile che quella magnetizzazione 

 sia di vecchia data : ma ciò nessuno potrà 

 assicurare. 



« Tre anni or sono quell'istesso cam- 

 panile fu colpito mentre si suonavano le 

 campane ; i tre suonatori rimasero sbalor- 

 diti ma se la scamparono, e così i pae- 

 sani sperimentarono quanto sia pericolosa 

 quella pratica che da allora in poi abban- 

 donarono. 



« Un vecchio del paese mi raccon- 

 tava che sebbene tanti fulmini egli 

 ricordasse su quel campanile pure mai nessuno avea prodotto danni parago- 

 nabili a quelli fattivi da queste due scariche avvenute dopo pochi mesi da 

 che era stato messo il parafulmine. Egli si ricordava che una sola volta rimase 

 uccisa una bestia. Ciò conferma luminosamente una volta di più quanto sia 

 dannoso l'apporre i parafulmini con conduttori troppo sottili o dove non si 

 possa o non si voglia raggiungere uno strato di terreno acquifero. Questa se- 

 conda condizione specialmente a cui si deve riguardare con molto scrupolo è 

 quella che generalmente più si trascura. Ed a questo proposito osservo come 

 le ultime istruzioni sull'impianto dei parafulmini redatte dalla Commissione 

 sassone e dall'altra inglese nel 1882 raccomandano caldamente di rilegare i 

 conduttori alle vicine tubulature stradali d'acqua e di gaz, purché siano in 

 ferro e di sufficiente grossezza. Troppi sono gli esempi che giustificano questa 

 prescrizione. E notissimo fra gli altri è il caso avvenuto in Alatri nel 1871 

 in cui non ostante che il conduttore al dire del Secchi ( l ) si trovasse in 

 buona comunicazione col suolo, una scarica elettrica potente deviando dalla 

 estremità dello spandente, attraversò 10 metri di terreno facendo un fosso 

 perfettamente rettilineo di 70 cm. di profondità per andare ad investire una 

 tubulatura d'acqua di 8 cm. di diametro. Il fulmine, dopo avere scagliata 



(!) Atti dell'Acc. pont. dei Nuovi Lincei. Anno XXV, sess. l a del 17 die. 1871. 



