82 



SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE NORMANDIE 



qui devait se passer : Le niveau C de l'eau dans le puits était 

 toujours d'un mètre au moins plus élevé que celui de la source 

 A B. Tout le puits était alors rempli de l'eau de la nappe qui 

 était douce. 



Quand on se mettait à pomper, le niveau de l'eau baissait de 

 2 mètres à 2 mèt. 50 en D, et alors le puits était alimenté à la 

 fois par la nappe et par les infiltrations d'eau de mer ou d'eau 

 ayant séjourné sur les galets comprises dans la partie A C D et 

 qui, en faisant retour au puits, venaient en rendre l'eau légère- 

 ment saumâtre. Si on avait pompé assez longtemps pour épuiser 

 cette eau, l'eau du puits serait redevenue douce. 



Il eut été facile de porter remède à cet état de choses en cons- 

 truisant un mur L M, fortement ancré de chacune de ses extré- 

 mités latérales dans la falaise et par ses fondations dans la roche 

 calcaire. Ce mur, bien cimenté, eut empêché le retour de l'eau 

 salée, mais la commune recula devant les frais de sa construction 

 et poursuivit le captage direct à la source qui lui donna toute 

 satisfaction. Néanmoins, en cas d'accident à la conduite d'aspi- 

 ration qui va à la source, il serait facile d'utiliser l'eau du puits 

 en construisant le mur dont il vient d'être parlé. 



Le projet ne prévoyait la possibilité de pomper que pendant 

 deux fois 6 heures par jour entre la haute et la basse mer. On 

 pensait qu'il ne serait pas possible d'avoir de l'eau assez douce 

 quand la mer recouvrirait la source et qu'à basse mer l'eau se- 

 rait trop basse dans le bassin pour pouvoir être aspirée. L'expé- 

 rience a fait reconnaître qu'il n'en était rien et qu'on pouvait 

 indifféremment pomper à n'importe quelle heure de la journée, 

 même à marée basse et par tempête. C'est là un résultat très 

 heureux, mais sur lequel il eut été téméraire de compter par 

 avance. 



Comme les machines permettent d'élever 6 litres par se- 

 conde dans le réservoir situé sur la falaise, à 86 mètres au- 

 dessus de la source, on peut fournir à la commune d'Yport 

 520,000 litres d'eau par jour, au lieu de 260,000 promis, ce qui 

 assure une consommation de 260 litres par jour à chacun des 

 2,000 habitants qui composent la commune. Ce chiffre est supé- 

 rieur à la quantité dont dispose l'habitant du Havre. 



Avant de terminer ce qui concerne cette source, disons quel- 

 ques mots sur l'installation. 



Le réservoir devait être situé sur la colline à l'est d'Yport, à 

 300 mètres de la falaise, pour pouvoir desservir toutes les habi- 



