Théorie analytique 

 des turbines centripètes et centrifuges à réaction 



s de §PARRE 



DEUXIÈME PARTIE 



Je suppose, dans relie deuxième partie, que la turbine travaille 

 sous une charge réduite et avec une hauteur de chute variable 

 H = H 0 (i -f n), n étant égal à 0 dans le cas du travail normal. 



Je suppose de plus que le réglage peut se l'aire soi! au moyen 

 d'un tiroir qui ferme plus ou moin- le disli ihuteur. -oit au moyen 

 de modification de l'inclinaison des directrices du distributeur, 

 soit par ces deux moyens combinés. Alors si S rt est la surface 

 totale du distributeur lorsqu'il est complètement ouvert et S sa 

 surface à un moment quelconque, o 0 l'inclinaison des directrices 

 dans le cas du travail à pleine charge, a'„ cette inclinaison dans le 

 cas du travail sous une charge réduite, je pose 



Je désigne par v' 0 la vitesse de l'eau à la sortie du distributeur, 

 vitesse qui est variable avec l'ouverture plus ou moins grande du 

 di-lributeur, par suite de la variation du degré de réaction, 

 par w'o la vitesse relative de l'eau par rapporta la roue immédiate- 



