- 213 - 



17. 



et pour la deuxième où H = 0,6739, p 0 — 84°3' 



Si le travail à fournir est le même dans les deux cas, on pourra, 

 s'il s'agit d'une installation considérable et que l'on dispose d'un 

 débit suffisant, avoir une ou plusieurs turbines supplémentaires 

 qui ne fonctionneront que lorsque la hauteur de chute est réduite ; 

 on pourra aussi, lorsque la hauteur de chute augmente, faire 

 travailler la turbine sous une charge réduite, mais il y a alors à 

 se préoccuper des conditions à remplir pour que le rendement ne 

 diminue pas trop lorsque la turbine travaille sous une charge 

 réduite, c'est la question que nous allons examiner. 



Je suppose d'abord, dans ce qui va suivre, que le réglage se 

 fait au moyen de directrices mobiles du distributeur ; alors ct 0 étant 

 l'inclinaison des directrices pour le travail à pleine charge et a'o 

 cette inclinaison à un instant quelconque,on a les formules établies 

 plus haut : 



(29) 1 + x = 



v y sma'o 



(30') '^Sgat 



(31) p = (l+a)r + 2^ + « 2 +^H?#^^- • 

 sin (Po — a 0 ) 



Nous poserons d'ailleurs dans cette dernière formule : 



(48) 



Mil ■( (»/ 



: qu'elle s'écrira : 



p -* (1 + aW + %*l + {• 



