— 219 - 



Xous sacrifierons 2 pour cent sur le rendement, dans le travail 

 à pleine charge, en prenant p = 0,88, pour obtenir une turbine 

 dont le rendement varie moins avec la charge, nous obtiendrons 

 alors (') par les formules (50) à (58) K, = 0,7186 

 puis par les formules (60) et (61) a', = 8°54',8. 



Donc en réduisant la surface de sortie à être K,S n le rendement 

 restera égal au moins à 0,88, pour l'inclinaison des directrices 

 variant de 20 1 à 8"5V,8. Ou aura d'ailleurs pour te rapport des 

 travaux T, et T () développés pendant l'unité de temps lorsque l'in- 

 clinaison des directrices du distributeur est de 8°54',8 et de 20° ('). 



£ ! 0,5758 



Lorsque l'inclinaison des directrices varie de -20' à 8°.V*',8, le 

 rendement passe par un maximum pour a'o 13 -i8',3, maximum 

 qui est égal à 0,9092. 



Si on prend K = J, donc la surface de sortie égale à S,, le 

 rendement pour a' 0 = 8*54\8 serait de 0,8276 ; on gagne donc 

 dans ce cas un peu plus de 5 pour cent sur le rendement par la 

 disposition indiquée. 



Les rendements qui figurent dan- ce qui précède, ne sont pas 

 corrigés de l'influence des fuites. Si on voulait faire cette correc- 

 tion, il faudrait calculer le degré de réaction par la formule (46) 

 qui, si on tient compte de la relation i + x = \ J , devient 



(65) p' - p - ec 



donnée dans la première partie. 



