-2. 



Dans la seconde partie j'étudierai le cas où la turbine travaille 

 sous une charge réduite, ou avec une hauteur de chute variable, 

 ainsi que cela se présente pour les basses chutes par suite des 

 crues. Dans ce cas, par suite de la variation du degré de réaction, 

 la vitesse de l'eau à l'entrée de la turbine fait avec l'aube un 

 angle qui peut prendre une valeur importante et, de plus, si le 

 distributeur est plus ou moins fermé, la veine subit un élargisse- 

 ment brusque. 11 en résulte une nouvelle perte de charge, et pour 

 en tenir compte j'admettrai avec Résal que la force vive perdue 

 ost égale à la force vive due aux vitesses variées. 



Gomme je le dis en commençant, j'admets dans cette première 

 partie qu'à son entrée dans la roue la vitesse de l'eau est sen- 

 siblement tangente à l'aube et que la veine liquide ne subit pas 

 d'élargissement brusque à son entrée dans la roue. 



Je me propose de déterminer les conditions du maximum du 

 rendement de la turbine, mais surtout, en développant les résul- 

 tats que j'ai indiqués dans ma communication du 28 février 1921 

 à l'Académie des Sciences, de montrer comment on peut, en 

 sacrifiant une faible fraction sur le rendement, amener la turbine 

 à satisfaire à d'autres conditions qu'elle peut avoir à remplir. 



Je désigne par H la hauteur de chute, par v 0 la vitesse, et par h t 

 la pression en colonne d'eau, non compris la pression atmosphé- 

 rique, à la sortie du distributeur, par h et h' les hauteurs des 

 biefs d'amont et d'aval au-dessus du centre de la turbine; de sorte 



à l'entrée et 

 des circon- 

 ;s rayons de 



: la vitesse angulaire de la roue, 



